Изготовление и продажа различных трансформаторов, и принадлежностей к ним
Тороидальный трансформатор: расширенный гид с фактами, цифрами и источниками
преимущества тороидального трансформатора
Преимущества тороидального трансформатора : КПД 90–95%, низкое поле. Включение и DC-блок, экран. Чек-лист выбора и мини-расчёт. The post Тороидальный трансформатор: расширенный гид с фактами, цифрами и источниками appeared first on Тороидальные трансформаторы.
<img width="1024" height="683" data-id="3494" fetchpriority="high" loading="eager" decoding="async" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-1024x683.webp" alt="" class="wp-image-3494" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-1024x683.webp 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-300x200.webp 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-768x512.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-18x12.webp 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-225x150.webp 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-24x16.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-36x24.webp 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-48x32.webp 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2-600x400.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_2.webp 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> <img decoding="async" width="683" height="1024" data-id="3491" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-683x1024.webp" alt="" class="wp-image-3491" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-683x1024.webp 683w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-200x300.webp 200w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-768x1152.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-8x12.webp 8w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-100x150.webp 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-16x24.webp 16w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-24x36.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-32x48.webp 32w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1-600x900.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_digital_photograph_features_a_toroidal_transform-1.webp 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /> 1) Что такое тороидальный трансформатор и почему его геометрия «работает» Тороидальный трансформатор наматывают на замкнутый кольцевой (ленточный) сердечник: лента зерно-ориентированной электростали или специальных сплавов плотно намотана, точки стыка сварены, сердечник отожжён и изолирован лаковыми/плёночными покрытиями. Такая технология минимизирует воздушные зазоры, снижает потери и шум. Ключевой показатель -низкое рассеянное поле Замкнутая магнитная цепь даёт на 85–95% ниже уровни внешнего магнитного поля по сравнению с «ламельными» EI-сердечниками; часто приводят оценку «примерно 8:1 по помехам». Для электроники и аудио это означает меньше наводок и реже необходимость экранов. 2) Материалы сердечника трансформатора и что они дают Помимо классической GOES (grain-oriented electrical steel), используются никелевые сплавы (му-металл), аморфные и нанокристаллические ленты; все они выпускаются в лентовом, тороидальном исполнении. Выбор материала влияет на удельные потери, допустимую индукцию, шум и цену. Производители (VDM, Magnetic Metals и др.) подчёркивают: лентовый тороид максимально близок к «идеальной магнитной цепи», а правильное отжиг и контроль структуры — критичны для низких потерь. 50/60 Гц силовые БП — чаще используется электротехническая кремнистая сталь Когда выбирать: классические сетевые трансформаторы 50/60 Гц (линейные БП, ламповые усилители, питание автоматики), когда важны цена и доступность. Что даёт: Рабочая индукция Bmax​ обычно 1.4–1.6 Тл → компактнее сердечник при той же мощности. Потери в стали при 50 Гц (типовые) ~0.8–1.5 Вт/кг при 1.5–1.7 Тл → нормально для «бытовой» эффективности. Магнитная проницаемость умеренная → холостой ток/пусковой ток заметные, но предсказуемые. Минусы/нюансы: Больше «магнитного гула» (магнитострикция) по сравнению с аморфными/нанокристаллическими. При тех же габаритах холостой ход и нагрев выше, чем у аморфных/нанокристаллических. Итог: «рабочая лошадка». Если задача — недорого и надёжно на 50/60 Гц, GOES обычно оптимален. 2) Нужны минимальные потери / повышенные частоты → аморфные и нанокристаллические ленты Когда выбирать: круглосуточная работа (важны ватт-часы), малый нагрев, низкий холостой ход; частоты от 50/60 Гц до нескольких сотен герц и выше (кГц — для дросселей/трансформаторов в инверторах). Аморфная лента (Fe-based, Metglas-класс): Потери на 50 Гц при той же индукции ниже в 2–3 раза vs GOES. Типично ~0.2–0.5 Вт/кг при ~1.3–1.4 Тл. Bmax​ допустимый в практике ~1.3–1.4 Тл (реже 1.5 Тл), чтобы держать низкие потери. Магнитный гул ниже, т.к. магнитострикция мала. Нанокристаллическая лента (Finemet-класс): Ещё ниже потери при 50/60 Гц и особенно выигрывает на сотнях Гц–кГц. Очень высокая μr\mu_rμr​ → меньше холостой ток и ниже паразитные поля. Рабочий Bmax​ обычно ~1.2–1.3 Тл. Минусы/нюансы (для обеих): Дороже стали, лента хрупче; логистически не везде доступно. Для той же VA-мощности сердечник немного больше (из-за меньшего BmaxB_\text{max}Bmax​), зато сильно менее «жаркий». В реальной экономике оправдываются в круглосуточной эксплуатации: экономия на холостом ходе легко окупает разницу в цене. Пальцами по окупаемости: Если у GOES no-load ~8 Вт, у аморфного ~3 Вт, разница 5 Вт → в год ≈44 кВт·ч. Даже по 0.15 $/кВт·ч это ~6–7 $/год на одном трансформаторе. Для 24/7 устройств окупаемость часто 1–3 года. 3) Нужна максимальная проницаемость (датчики тока, аудио-входные трансформаторы) → никелевые сплавы / му-металл Когда выбирать: прецизионные токовые датчики, магнитные экраны, входные/сигнальные аудио-трансформаторы с микровольтными уровнями, измерительная техника. Что даёт: Очень высокая μr\mu_rμr​ (десятки тысяч и более) → отличная чувствительность, минимальные искажения на малых сигналах. Очень низкие поля рассеяния, стабильность характеристик после правильного отжига. Цифры/ограничения: Низкая индукция насыщения Bsat ~0.6–0.8 Тл → не для «силы»: быстро в насыщение при сетевых уровнях. Дорогой материал + сложный технологический отжиг (иногда водородный). Потери малы при малых BBB, но использовать как сетевой силовой сердечник нельзя — перегруз и нагрев. Итог: это «инструмент» для слабых сигналов и датчиков, а не силовой трансформатор. Для справки по никелевым сплавам (магнитные свойства) смотри datasheet типа VDM MAG 50. Короткая «шпаргалка выбора» 50/60 Гц, обычный блок питания, цена/доступность: GOES. 24/7, важна экономия ватт-часов/низкий нагрев/тишина: аморфная или нанокристаллическая. Повышенная частота (сотни Гц–кГц), дроссели/инверторы: нанокристаллическая (часто лучше аморфной). Датчики тока, сигнальные/аудио-входы, экранирование: никель/му-металл (но не силовые VA). Рабочие рекомендации по расчёту (оценочно) Брать Bmax(50/60 Гц): GOES: 1.4–1.6 Тл • аморфная: 1.3–1.4 Тл • нанокристаллическая: 1.2–1.3 Тл • Ni/му-металл: 0.3–0.5 Тл (сигналы). Ниже BBB → меньше потерь и гул. Если нужен «тихий» трансформатор: тройка — аморфный/нанокристаллический сердечник, качественный отжиг, уменьшенный Bmax (+демпфирующие шайбы). Чтобы снизить пусковой ток у тора (любой материал): NTC/софт-старт, меньший BBB и/или магнитный зазор (если допустимо по параметрам). 3) Эффективность, потери, нагрев в торе Тороиды традиционно выигрывают по КПД: производственные и обзорные материалы указывают типично 90–95%, а в ряде промышленных линеек встречаются даже выше (вплоть до 95–99% в рекламных паспортных данных конкретных серий). Важнее другое: потери холостого хода и намагничивающий ток ниже благодаря замкнутому лентовому сердечнику. Для ориентира: Talema приводит типичные потери стали ~1,1 Вт/кг при 1,7 Тл, 50 Гц. Что это даёт в изделии: — меньше тепла при той же выходной мощности, проще тепловой расчёт; — трансформатор «тише» (меньше магнитострикции/вибраций); — при равной коробке часто удаётся взять больший VA-класс. 4) Компоновка и монтаж трансформатора-тора Классика — один центральный болт с комплектом демпфирующих шайб. Используют и другие методы: pressure-less plates, заливка центра с латунными втулками, полная инкапсуляция в пластиковые/металлические чашки, DIN-клипсы или монтаж на плату (для маломощных). Важное правило — не создавать «короткозамкнутый виток» сплошными металлическими хомутами/экранами вокруг тора. Габариты гибкие: при заданном сечении можно варьировать высоту/диаметр, подгоняя тор под корпус и высоту стоек, что ценят в плотно упакованных устройствах. 5) Акустический шум — почему тороид тише Структура лентового сердечника (плотная намотка, сварка стыков, отжиг, равномерная намотка) уменьшает вибрации и «дребезг» ламелей — это снижает слышимый гул. Даже если кратковременный «пик» слышен при включении, он быстро спадает. 6) Пусковые токи (Inrush): «ахиллесова пята» У тороидов низкое сопротивление первички и отсутствует зазор → при неблагоприятной фазе включения сердечник легко уходит в насыщение, и пиковый ток ограничивает почти только сопротивление сети/обмотки. Это даёт кратности в десятки раз. Есть конкретные измерения: на промышленном тороиде фиксировали пик порядка ≈56× номинального тока (≈240 А). Решения — NTC-термистор, «soft-start» (резистор + реле/симистор), готовые модули. Инженерные советы: Для мощностей ~≥100–200 ВА закладывайте ограничение пуска по умолчанию. Не «утолщайте» предохранитель вместо софт-старта — это снижает защиту. Если устройство работает через автоматы, проверьте тип/кривую срабатывания. 7) DC-составляющая сети и гул Даже небольшая постоянная составляющая в бытовой сети способна подмагничивать сердечник тора, повышая шум. Практический способ борьбы — DC-блокер во входе (конденсаторы + диоды/мост), который «отрезает» низковольтное DC на линии. (Подробный разбор и типовая схема — следите за нашими выпусками) 8) ЭМС : межобмоточная ёмкость, экраны, альтернативы У тороидального трансформатора малая рассеянная индуктивность и отличная регулировка — плюс для нагрузки, но межобмоточная ёмкость часто выше, чем у EI с раздельной катушкой (раздельные каркасы первички/вторички), из-за чего шумы общего режима легче «проходят» без экрана. В чувствительных системах добавляют статический экран между обмотками (медная/Al-лента с заземлением) — он снижает ВЧ-«просачивание» и токи утечки. Если приоритет — минимальные СОМ-помехи и изоляция, раздельная катушка EI иногда предпочтительнее, хоть и крупнее. 9) Нормативы и безопасность Бытовые/промышленные трансформаторы Главные нормы: IEC/EN 61558 и семейство UL 5085 (Part 1 — общие, Part 2 — general purpose, Part 3 — Class 2/3). Они определяют требования к изоляции, перегреву, токам утечки, маркировке и т. д. Если вы проектируете для Северной Америки, проверяйте привязку к NEC (NFPA 70) и актуальный статус редакций UL. Медицинские изделия Требования IEC/UL 60601-1 к токам утечки жёстче; измерения ведут в NC (Normal Conditions) и SFC (Single Fault). В сводках TDK-Lambda приведены типовые пределы для заземления /корпусных/ токов утечки (классы B/BF/CF). Если ваш трансформатор/БП будет в медицинском изделии — нужны подтверждённые значения утечек и протоколы испытаний на соответствие 60601-1. <img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-1024x768.png" alt="Медицинские изолирующие трансформаторы в белых корпусах: цифровые индикаторы и сетевые шнуры, готовые к подключению" class="wp-image-3509" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-1024x768.png 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-300x225.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-768x576.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-16x12.png 16w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-200x150.png 200w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-24x18.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-36x27.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-48x36.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom-600x450.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/photo_2025-08-23_16-35-33-Photoroom.png 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> Медицинские изолирующие трансформаторы: компактные блоки питания с гальванической развязкой и цифровой индикацией для медицинского оборудования. 10) Сравнение: тороидального трансформатора vs EI /раздельные катушки / R-core Тороид Компактность и масса, высокий КПД; Минимальное рассеянное поле (≈8:1 к EI); Хорошая регулировка под нагрузкой; − Высокий inrush → обязателен софт-старт/NTC; − Часто бóльшая межобмоточная ёмкость → подумайте про статический экран, если ЭМС критична. Раздельная катушка Намного меньшая межобмоточная ёмкость, иногда без экрана; − Габарит/масса больше, регулировка хуже; − Рассеянное поле выше. R-core Компромисс: низкое поле, технологичнее намотка за счёт каркаса, иногда ниже ёмкость, чем у «чистого» тора; выбор зависит от доступности типоразмеров и бюджета (этот вариант реже доступен в широкой номенклатуре, чем тороиды EI/Triad/Talema/Antek и т. п.). (Зависит от поставщика и серии; подтверждайте по дата-шиту.) <img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-1024x683.png" alt="Трансформатор для генератора: три тороидальных модуля в корпусе, клеммные колодки и аккуратная разводка кабелей" class="wp-image-3504" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-1024x683.png 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-300x200.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-768x512.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-18x12.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-225x150.png 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-24x16.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-36x24.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-48x32.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42-600x400.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/ChatGPT-Image-23-серп.-2025-р.-01_26_42.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /> Силовой трансформатор для генераторной установки: три тороидальных сердечника на вибропрокладках, сверху — клеммные колодки и кабельная разводка. Применяется для согласования напряжения, гальванической развязки и снижения помех в системе питания генератора. 11) Где тороид особенно уместен Аудио и измерительная техника: низкое внешнее поле снижает «фон», особенно в предусилителях/ЦАП/фонокорректорах. Многие модели имеют статический экран между обмотками. Медицинская аппаратура: важны утечки и изоляция — берите серии с паспортами соответствия IEC/UL 60601-1. emea.lambda.tdk.com Инверторы/источники питания на 50/60 Гц: компактность + КПД; но учитывайте пусковые токи (модуль soft-start). 12) Как читать дата-шит тороида (короткий чек-лист) VA и запасы. Суммируйте мощность нагрузок, закладывайте запас 20–30% (больше, если есть пиковые старты нагрузки). Для выпрямителей пользуйтесь отраслевыми шпаргалками (Hammond «Design Guide for Rectifier Use») — там прямо даны связи AC-RMS ↔ DC. Первичка. 230 В или 2×115 В (серия/параллель) — это удобно для мирового рынка. Вторички. Двойные/симметричные 2×V (для мостов/двойных выпрямителей), ток каждой обмотки, допуск по напряжению без нагрузки. Изоляция и температура. Класс B (130 °C) минимум; для «жарких» условий — F (155 °C). Потери ХХ. Чем ниже — тем меньше нагревается в простое. У Talema указаны низкие потери стали и малый намагничивающий ток. Экраны. Наличие статического экрана, вывод экрана на PE. Нормы. UL 5085-1/-2/-3, IEC/EN 61558 — проверяйте ссылки в паспорте на конкретные части, а для медицинских — на 60601-1. standardscatalog.ul.com+1 Пуск. Есть ли рекомендации по NTC/soft-start (или готовый модуль). 13) Мини-памятка по расчёту линейного БП с тором Задача: получить 2×24 В DC при токе до 3 А для аудио-усилителя. Выбор вторички. Для моста + С-фильтра после 50 Гц тора ориентируйтесь: V_DC ≈ 1,41·V_AC(RMS) − 2×V_diode − Δ (пульсации под током). Для надёжного 24 В DC под током обычно выбирают вторичку 2×18 В AC. Под нагрузкой и с учётом просадки это даёт нужные 2×~24 В DC. Таблицы/формулы — у Hammond. VA-запас. Для 2×24 В·3 А получаем около 144 Вт DC. Для моста с С-фильтром RMS-ток вторички выше среднего DC-тока, поэтому VA трансформатора берут с запасом: ~250–300 ВА (по таблицам-ориентирам или симуляции). Пуск. Ставим NTC (например, 5–10 Ω холодного сопротивления для 230 В) или резистор 20–50 Ω с релейным байпасом через ~0,5–2 с. Готовые платы soft-start — доступный вариант. ЭМС. При чувствительной нагрузке — трансформатор со статическим экраном и сетевой фильтр; разводка «земляной звезды», прокладка силовых проводов вдоль корпуса, поворот тора на 15–30° для минимизации наводок на входные цепи. 14) Реальные «подводные камни» и как их обойти Пусковые отключения автоматов/предохранителей. Частая жалоба без софт-старта: моментальные срабатывания. Решение — NTC/релейный софт-старт; указывать в КД тип автомата (иногда нужна другая характеристика). «Гул по вечерам» из-за DC-смещения сети. Помогает DC-блокер; по ESP-гайду понятны схемные решения и ограничения. ЭМС-сюрпризы в особо «чутких» приборах. Если даже со статическим экраном помехи высоки — сравните с split-bobbin EI (меньше межобмоточная ёмкость). 15) «Мифы и факты» Миф: «Тороид всегда лучше EI». Факт: если КРИТИЧНО минимизировать межобмоточную ёмкость/СОМ-помехи, раздельные катушки EI может быть предпочтительнее, пусть и крупнее и с худшей регулировкой. Миф: «Можно просто поставить предохранитель побольше, и пуск пройдёт». Факт: так вы потеряете защиту, а пиковые токи на торе достигают десятков номинала (реально измеряли ≈56×). Нужен софт-старт, а не «дубовый» предохранитель. Миф: «Гул тора — это брак». Факт: нередко виноваты условия сети (DC-смещение). Помогают DC-блокеры/правильное крепление с демпфированием. 16) Быстрый «лист выбора» под проект Мощность: VA ≥ требуемая DC-мощность с учётом топологии выпрямителя (с запасом 20–30%). Первичка: 230 В или 2×115 В (универсальность). ЭМС: статический экран (если чувствительные цепи рядом), продумать прокладку проводов. Пуск: NTC/soft-start — обязательно от ~100–200 ВА и выше. Нормы: IEC/EN 61558, UL 5085; для медицины — IEC/UL 60601-1 (лимиты утечек). UL Solutionsstandardscatalog.ul.comemea.lambda.tdk.com Тепло: класс изоляции B/F, оценка перегрева, возможная инкапсуляция/кожух. 17) Коротко о «почему тор» любят разработчики Размер/масса меньше при той же мощности. Поле — существенно ниже (~8:1 к EI). КПД — обычно выше (типично 90–95% для линейных силовых). Монтаж — один болт, масса вариантов исполнения (включая экранированные/инкапсулированные). Но: пусковые токи нужно проектно гасить; ЭМС — учитывать ёмкость/экраны. К списку статей Отправить заявку The post Тороидальный трансформатор: расширенный гид с фактами, цифрами и источниками appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Расчёт и намотка тороидального трансформатора для ступенчатого зарядного устройства с галетным переключателем
В этой статье разбираем с нуля построение простого, надёжного зарядного устройства на 12 В со ступенчатой регулировкой тока с помощью галетного переключателя. Начнём с логики схемы, разберём расчёт трансформатора (в том числе «витков на вольт»), выбор провода и намотку секциями, покажем пример расчёта под 1–6 А и закончим проверками, безопасностью и типичными ошибками. Содержание: Что мы […] The post Расчёт и намотка тороидального трансформатора для ступенчатого зарядного устройства с галетным переключателем appeared first on Тороидальные трансформаторы.
В этой статье разбираем с нуля построение простого, надёжного зарядного устройства на 12 В со ступенчатой регулировкой тока с помощью галетного переключателя. Начнём с логики схемы, разберём расчёт трансформатора (в том числе «витков на вольт»), выбор провода и намотку секциями, покажем пример расчёта под 1–6 А и закончим проверками, безопасностью и типичными ошибками. Содержание: Что мы строим и зачем ступени Архитектура устройства Сердечник и площадь сечения «Витков на вольт» и первичная обмотка Плотность тока и выбор провода Пошаговый пример расчёта (12 В, 1–6 А) Ступени напряжения и галетный переключатель Выпрямитель, предохранители и охлаждение Намотка: практический чек-лист Проверка и безопасность Типовые ошибки FAQ <img decoding="async" class=" wp-image-3442 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-300x200.webp" alt="Рабочее место: тороидальный трансформатор, катушка провода, галетный переключатель, выпрямитель, мультиметр и блокнот с расчётом «витки на вольт" width="726" height="484" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-300x200.webp 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-1024x683.webp 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-768x512.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-18x12.webp 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-225x150.webp 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-24x16.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-36x24.webp 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-48x32.webp 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small-600x400.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_photograph_captures_an_electronics_workbench_sce-small.webp 1200w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /> Что мы строим и зачем ступени Цель — трансформаторное ЗУ на 12 В для автоАКБ с ступенчатой регулировкой тока. Ступени реализуем переключением отводов вторичной обмотки галетником. Такой подход: прост и ремонтопригоден; хорошо переносит перегрузки, если трансформатор и мост рассчитаны с запасом; не требует сложной электроники — всё на «железе». Архитектура устройства Понижающий трансформатор 50 Гц с несколькими секциями вторички. Галетный переключатель — соединяет секции последовательно, добавляя «ступени» напряжения. Выпрямитель — диодный мост нужного тока (с запасом). Индикация/измерения (по желанию): амперметр, вольтметр. Защита и механика: предохранители, радиатор моста, вентиляция корпуса. <img decoding="async" class=" wp-image-3447 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-300x200.webp" alt="Схема ЗУ 12 В: тороидальный трансформатор с отводами (6 В, 4 В×3) → галетный переключатель → диодный мост, амперметр и аккумулятор." width="754" height="502" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-300x200.webp 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-768x512.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-18x12.webp 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-225x150.webp 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-24x16.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-36x24.webp 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-48x32.webp 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800-600x400.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_schematic_diagram_in_Russian_illustrates_a_step-800.webp 800w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" /> Сердечник и площадь сечения Для тороидального сердечника удобно быстро оценить площадь поперечного сечения (см²): Sст = h × (Dнар − Dвн) / 2, где h — высота пакета (см), Dнар/Dвн — наружный/внутренний диаметры (см). Чем больше Sст, тем больше допустимая мощность при тех же потерях и температуре. <img decoding="async" class=" wp-image-3448 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-300x300.webp" alt="Схема для расчёта площади сечения тороидального сердечника: Dнар — наружный диаметр, Dвн — внутренний, h — высота пакета; S = h(Dнар − Dвн)/2." width="564" height="564" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-300x300.webp 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-768x768.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-12x12.webp 12w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-150x150.webp 150w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-400x400.webp 400w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-24x24.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-36x36.webp 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-48x48.webp 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-600x600.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800-100x100.webp 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_drawing_in_black_and_white_illustrates-800.webp 800w" sizes="(max-width: 564px) 100vw, 564px" /> «Витков на вольт» и первичная обмотка Базовое уравнение трансформатора: E = 4.44 × f × B × A × N. На практике для 50 Гц и обычного «бытового» железа удобно правило: n1В ≈ 45…50 / Sст[см²] — сколько витков даёт 1 В на данной стали и частоте. Тогда первичка на 230 В: N1 ≈ 230 × n1В. Замечание. Если ток холостого хода получился заметно великим или тор греется «вхолостую», первичку стоит увеличить на 5–10 % — вы снижаете индукцию и потери. Плотность тока и выбор провода Для сухих силовых трансформаторов 50 Гц берут 2…3 А/мм² по меди для длительной работы. Быстрый расчёт: Sпров (мм²) = I / j, где I — рабочий ток, j — выбранная плотность (напр., 3 А/мм²). По площади подбираем ближайший доступный диаметр эмалированного провода. Пошаговый пример расчёта (12 В, 1–6 А) Дано. Нужно ЗУ для АКБ 12 В, ступени тока примерно 1/2/3/4/6 А. Сердечник. Пусть тор: Dнар=12 см, Dвн=6 см, h=3 см → Sст=3×(12−6)/2=9 см². Витков на вольт. Возьмём 45/см² → n1В≈45/9≈5 вит/В. Первичная. N1≈230×5≈1150 витков. Вторичная под ступени. Комфортно иметь 4 секции: 6 В + 4 В + 4 В + 4 В AC. Это даст ступени 6/10/14/18 В AC. Витки вторички. При 5 вит/В: 6 В → 30 вит, 4 В → по 20 вит. Итого 30+20+20+20=90 вит на максимум. Провод вторички. На 6 А при 3 А/мм² нужно ≈2.0 мм² (диаметр ≈1.6 мм). Можно намотать все секции одним сечением — проще в разводке. Что по DC? После моста без большого фильтра среднее напряжение ≈0.9×UAC−2×VD (падение на диодах). С «банкой» (C) пиковое ≈1.41×UAC−2×VD, но под током просядет. Для зарядки свинца обычно хватает 14.4 В под нагрузкой на одной из верхних ступеней. <img decoding="async" class=" wp-image-3450 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-300x200.webp" alt="Схема ступеней: последовательно суммируемые секции вторички S1 6 В и S2–S3 по 4 В подключаются к позициям P1–P4 галетного переключателя и дальше на клеммы ~1/~2 диодного моста; пометка «все вторички наматывать в одном направлении (точка-фаза)" width="637" height="424" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-300x200.webp 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-768x512.webp 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-18x12.webp 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-225x150.webp 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-24x16.webp 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-36x24.webp 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-48x32.webp 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800-600x400.webp 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/08/A_technical_schematic_diagram_in_the_image_illustr-800.webp 800w" sizes="(max-width: 637px) 100vw, 637px" /> Ступени напряжения и галетный переключатель Принцип. Секции вторички последовательно суммируются. Галетник по щелчкам подключает ещё одну секцию — растёт напряжение (а значит, и зарядный ток). Плюсы: грубая, но надёжная регулировка, меньше нагрева контактов, чем при регулировании по первичке. Практика. На 4 секциях получаются удобные уровни: 6/10/14/18 В AC → на мосте это даст от «бережного» до «боевого» режима. Подбирайте ступень по току и нагреву АКБ. Важно: галетник берите с контактной группой, рассчитанной на ток и напряжение цепи вторички; переключать лучше при минимальном токе (например, на «младшей» ступени или кратко сняв нагрузку). Выпрямитель, предохранители и охлаждение Диодный мост: ток не ниже 2× максимального зарядного (для 6 А берите 15–25 А), по обратному напряжению ≥100 В. Обязательно на радиатор. Предохранители: со стороны сети — плавкий (медленный) в пределах 0.5–1 А (зависит от мощности), во вторичке — на каждую цепь/общий (по фактическому току). Провода/клеммы: шнур питания с заземлением, сечения проводов без «узких мест», клеммы болтовые/винтовые с нормальной обжимкой. Охлаждение: перфорация корпуса, при необходимости — вентилятор (особенно при длительной работе на верхних ступенях). Намотка: практический чек-лист Подготовка. Изоляция тора (полиэстер/фторопласт), бандаж. Первичка. Наматываем N1 с межслойной изоляцией, выводы подписываем. При желании — экран медной лентой (не замыкать в кольцо!), вывести на «землю» корпуса. Вторичка секциями. Сначала секция 6 В, затем три по 4 В. Все — толстым проводом, выводы маркируем S1–S4. Межслойные прокладки, лак. Разводка. Выводы уложить в жгуты, термоусадка, маркировка теплоустойчивыми бирками. Механика. Жёсткое крепление тора, демпферы/шайбы, защита от вибраций. Проверка и безопасность Первый запуск через лампу 100–150 Вт последовательно в сеть — защитит от КЗ из-за ошибки намотки/разводки. Ток холостого хода. Должен быть умеренным; перегрев на ХХ — повод увеличить N1 (на 5–10 %). Прогон под нагрузкой. На каждой ступени проверьте температуру тора/провода/моста. Рука «терпит» ~60–65 °C — ориентир для бытового режима. Электробезопасность. Изоляционные зазоры, крепёж сетевой части, заземление корпуса, ввод с кабельным сальником. Типовые ошибки Мало витков первички → завышенная индукция, большой ток ХХ, перегрев. Слишком большая плотность тока в меди вторички → нагрев, деградация изоляции. Переключение по первичке галетником без точного расчёта контактной группы и изоляции — опасно. Работайте по вторичке. Нет теплового запаса на мосту/проводах → быстрое «старение» узлов. FAQ Какие ступени делать? На практике хватает 4–5 уровней, например: 6/10/14/16–18 В AC. Шаг подбирают под нужные токи упрощённо/экспериментально. Как уточнить «витков на вольт» для своего тора? Начните с правила 45…50/Sст, затем проверьте ток ХХ и нагрев, при необходимости добавьте/убавьте первичку на 5–10 %. Какая «банка» после моста? Если цель — «мягкий» заряд током, можно обойтись без большой ёмкости; если нужна более ровная DC-шина (например, для индикаторов), ставьте конденсатор с оглядкой на пульсации и нагрев. Можно ли вместо галетника поставить тумблеры? Да, но следите за током контактов и безопасностью. Удобнее и чище — галетник на нужный ток. К списку статей The post Расчёт и намотка тороидального трансформатора для ступенчатого зарядного устройства с галетным переключателем appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Преимущества тороидальных трансформаторов: почему они могут заменить все остальные
Тороидальные трансформаторы — это устройства с уникальной кольцевой конструкцией, которые завоевали популярность благодаря своей эффективности, компактности и универсальности. В отличие от традиционных трансформаторов с прямоугольными или квадратными сердечниками (например Ш-образные), тороидальные трансформаторы обладают рядом выдающихся характеристик, которые делают их потенциальной заменой для всех других типов трансформаторов. В этой статье мы подробно разберем их преимущества, […] The post Преимущества тороидальных трансформаторов: почему они могут заменить все остальные appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Тороидальные трансформаторы — это устройства с уникальной кольцевой конструкцией, которые завоевали популярность благодаря своей эффективности, компактности и универсальности. В отличие от традиционных трансформаторов с прямоугольными или квадратными сердечниками (например Ш-образные), тороидальные трансформаторы обладают рядом выдающихся характеристик, которые делают их потенциальной заменой для всех других типов трансформаторов. В этой статье мы подробно разберем их преимущества, сравним с другими конструкциями и объясним, почему они считаются одними из лучших решений в современной электротехнике. <img decoding="async" class="wp-image-2430 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-300x132.png" alt="сравнение обычного и медицинского трансформаторов" width="477" height="210" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-300x132.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-768x338.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-250x110.png 250w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-24x11.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-36x16.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-48x21.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer-600x264.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/segment-cap-vs-standard-transformer.png 903w" sizes="(max-width: 477px) 100vw, 477px" /> Для кого это? 🔹 Производители электроники и IoT-устройств 🔹 Инженеры, которые работают с энергоэффективными системами 🔹 Телекоммуникационные компании 🔹 Промышленные предприятия, ищущие надежность Почему tor-trans? 🔹 23+ лет опыта на рынке электротехники! 🔹Гарантия на все продукты! 🔹Производство и доставка по всему миру! Что такое тороидальный трансформатор? Трансформатор кольцевой — это электрическое устройство с сердечником в форме тороида (кольца или «бублика»), выполненным из ферромагнитного материала, такого как кремнистая сталь, феррит или нанокристаллические сплавы. Первичная и вторичная обмотки наматываются равномерно вокруг сердечника, что обеспечивает эффективную передачу энергии через электромагнитную индукцию. Эта конструкция минимизирует потери и улучшает производительность по сравнению с традиционными трансформаторами. <img decoding="async" class="alignnone wp-image-2386 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-300x300.jpg" alt="Трансформатор для выпрямителя" width="381" height="381" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-300x300.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-150x150.jpg 150w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-400x400.jpg 400w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-24x24.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-36x36.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-48x48.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель-100x100.jpg 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/Трансформатор-выпрямитель.jpg 512w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px" /> Преимущества тороидальных трансформаторов 1. Высокая энергоэффективность Одно из главных преимуществ тороидальных трансформаторов — их высокая эффективность, которая часто достигает 90–97%, в то время как традиционные Ш-трансформаторы обычно имеют КПД ниже 90%. Это связано с несколькими факторами: Отсутствие воздушных зазоров: В отличие от Ш-сердечников, где зазоры между пластинами приводят к утечкам магнитного потока, тороидальный сердечник представляет собой непрерывное кольцо, что минимизирует потери энергии. Равномерное распределение обмоток: Обмотки плотно покрывают весь сердечник, снижая сопротивление и улучшая передачу магнитного потока. Меньшие потери в режиме холостого хода: Тороидальные трансформаторы потребляют меньше энергии в standby-режиме, что делает их идеальными для устройств, работающих длительное время без нагрузки. Высокая эффективность означает меньший нагрев и снижение эксплуатационных затрат, что особенно важно в энергосберегающих системах. <img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2189" class=" wp-image-2189" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-300x217.jpg" alt="" width="388" height="281" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-300x217.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-207x150.jpg 207w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-24x17.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-36x26.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps-48x35.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/switch-mode-power-supply-smps.jpg 450w" sizes="(max-width: 388px) 100vw, 388px" /> 2. Компактность и легкость Тороидальные трансформаторы значительно меньше и легче, чем их аналоги с аналогичной мощностью. Это достигается благодаря: Оптимальной форме сердечника: Кольцевая структура требует меньше материала для создания магнитного контура, чем прямоугольные сердечники с дополнительными «возвратными» путями. Сокращению длины обмоток: Обмотки наматываются короче, что уменьшает количество используемой меди. Например, тороидальный трансформатор мощностью 100 ВА может быть в два раза меньше по объему, чем эквивалентный EI-трансформатор. Это делает их идеальными для применения в портативных устройствах, медицинском оборудовании и компактных электронных системах. 3. Низкий уровень шума Традиционные трансформаторы часто издают гудение из-за вибраций пластин сердечника (магнитострикция) и зазоров в конструкции. Тороидальные трансформаторы практически бесшумны благодаря: Плотной намотке сердечника: Отсутствие зазоров и равномерное распределение обмоток устраняют вибрации. Использованию эпоксидной смолы: Многие тороидальные трансформаторы покрываются смолой, что дополнительно гасит шум. Это свойство делает их предпочтительными для аудиооборудования, студий звукозаписи и медицинских устройств, где тишина критична. 4. Минимальное электромагнитное излучение Тороидальная форма обеспечивает естественное экранирование магнитного поля: Закрытый магнитный контур: Магнитный поток полностью содержится внутри сердечника, что снижает утечки и внешние помехи. Симметрия конструкции: Равномерное распределение обмоток минимизирует паразитные токи и излучение. В сравнении с Ш-трансформаторами, которые требуют дополнительного экранирования для уменьшения ЭМИ, тороидальные трансформаторы излучают в 8–10 раз меньше электромагнитных помех. Это делает их идеальными для чувствительных устройств, таких как аудиосистемы высокого класса, телекоммуникационное оборудование и медицинские приборы. 5. Простота установки Тороидальные трансформаторы легко монтируются благодаря своей конструкции: Один центральный болт: В отличие от Ш-трансформаторов, требующих 4 или более креплений, тороидальный трансформатор фиксируется одним болтом через центр. Гибкость монтажа: Их можно устанавливать горизонтально, вертикально или даже встраивать в корпуса, что упрощает интеграцию в оборудование. Это сокращает время сборки и снижает затраты на производство. 6. Улучшенная термостойкость и долговечность Тороидальные трансформаторы лучше справляются с тепловыми нагрузками: Равномерное распределение тепла: Кольцевая форма способствует эффективному рассеиванию тепла, предотвращая появление горячих точек. Меньший нагрев: Высокая эффективность снижает тепловые потери, что увеличивает срок службы устройства. Кроме того, отсутствие зазоров и плотная конструкция защищают обмотки от влаги и загрязнений, что повышает надежность в сложных условиях эксплуатации. 7. Универсальность применения<img decoding="async" class="alignnone wp-image-2277" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-300x257.jpg" alt="" width="390" height="334" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-300x257.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-1024x878.jpg 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-768x659.jpg 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-1536x1317.jpg 1536w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-2048x1756.jpg 2048w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-175x150.jpg 175w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-24x21.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-36x31.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-48x41.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/Без-имени-2-600x515.jpg 600w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px" /> Тороидальные трансформаторы подходят для самых разных задач: Силовые трансформаторы: Используются в источниках питания для повышения или понижения напряжения. Изолирующие трансформаторы: Обеспечивают гальваническую развязку для безопасности и шумоподавления. Аудио-трансформаторы: Применяются в высококачественных усилителях благодаря низкому уровню искажений. Медицинские трансформаторы: Используются в оборудовании, где важны надежность и низкий уровень утечек. Их можно адаптировать под любые требования, включая нестандартные напряжения и мощности, что делает их универсальной заменой для других типов трансформаторов. Сравнение с другими типами трансформаторов Тороидальные vs Ш-трансформаторы Эффективность: Тороидальные — 90–97%, Ш-образные — до 90%. Размер: Тороидальные компактнее и легче. Шум: Ш-образные гудят из-за зазоров, тороидальные — бесшумны. EMI: Ш образные требуют экранирования, тороидальные — нет. Стоимость: Ш-образные дешевле в производстве, но тороидальные окупаются за счет долговечности и эффективности. Тороидальные vs Ш-трансформаторы Использование сердечника: Ш использует только часть сердечника для обмоток, тороидальные — весь. Компактность: Ш массивнее из-за дополнительных «возвратных» путей. Потери: Ш имеют большие потери из-за менее эффективного магнитного контура. Тороидальные vs соленоидные трансформаторы Магнитный поток: Соленоиды теряют поток на концах, тороидальные — полностью его удерживают. Размер: Соленоиды требуют больше материала и пространства. Могут ли тороидальные трансформаторы заменить все остальные? Тороидальные трансформаторы обладают характеристиками, которые теоретически позволяют им заменить большинство других типов трансформаторов: Широкий диапазон мощностей: От маломощных (несколько ВА) до высокомощных (до 15 кВА и более при кастомизации). Адаптивность: Их можно настроить под любые параметры — напряжение, частоту, размеры. Экономия в долгосрочной перспективе: Несмотря на более высокую начальную стоимость, меньшие потери и долговечность снижают эксплуатационные расходы. Соответствие современным стандартам: Низкий уровень эмиссии и высокая эффективность отвечают строгим требованиям энергоэффективности и экологичности. Однако есть нюансы: Сложность производства: Намотка обмоток на тороидальный сердечник требует высокой точности и часто ручного труда, что увеличивает стоимость. Ограничения для трехфазных систем: В трехфазных трансформаторах тороидальная конструкция теряет некоторые преимущества по объему, хотя все еще может быть эффективной. Тем не менее, с развитием технологий производства (например, автоматизированных намоточных станков) эти недостатки постепенно устраняются, что делает тороидальные трансформаторы все более конкурентоспособными. Почему тороидальные трансформаторы так хороши? Тороидальные трансформаторы выделяются своей универсальностью и производительностью: Идеальная геометрия: Кольцевая форма обеспечивает оптимальный магнитный контур. Материалы премиум-класса: Использование нано кристаллических сплавов и высококачественной стали повышает их характеристики. Минимальные искажения: Они сохраняют чистоту сигнала, что критично для аудио и измерительных систем. Долговечность: Прочная конструкция и низкие потери гарантируют долгий срок службы. Эти качества делают их лидерами в таких областях, как медицина, аудио, возобновляемая энергетика и промышленная автоматика. <img decoding="async" class="lazyloaded wp-image-2050 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg" sizes="(max-width: 263px) 100vw, 263px" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg 263w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-131x150.jpg 131w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-21x24.jpg 21w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-32x36.jpg 32w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-42x48.jpg 42w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA.jpg 376w" alt="трансформатор разделительный ОСМ" width="351" height="400" data-src="wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg.pagespeed.ce.Del_iwqjZ0.jpg" data-srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg 263w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-131x150.jpg 131w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-21x24.jpg 21w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-32x36.jpg 32w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-42x48.jpg 42w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA.jpg 376w" data-sizes="(max-width: 263px) 100vw, 263px" data-pagespeed-url-hash="31059146"> Заключение Тороидальные трансформаторы — это не просто альтернатива традиционным конструкциям, а шаг вперед в развитии электротехники. Их высокая эффективность, компактность, низкий уровень шума и минимальное излучение делают их превосходным выбором для большинства приложений. Хотя начальные затраты на производство могут быть выше, их долгосрочные преимущества — экономия энергии, надежность и универсальность — перевешивают этот недостаток. С развитием технологий они вполне способны заменить все остальные типы трансформаторов, становясь стандартом в мире электроники и энергетики. Если вы ищете решение для своего проекта, будь то компактный источник питания или высококачественный усилитель, тороидальный трансформатор — это инвестиция в будущее вашей системы. #Трансформатори #Електроніка #Інновації #tor-trans #Енергоефективність The post Преимущества тороидальных трансформаторов: почему они могут заменить все остальные appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Методы испытания изоляции трансформаторов
Трансформаторы рассчитаны на ожидаемый срок службы 30 лет, хотя некоторые из них в Японии эксплуатируются уже более 50 лет. Необходимость замены трансформаторов может быть определена путем оценки индивидуальных условий, но для планирования долгосрочной программы замены трансформаторов необходимо определить ожидаемый срок службы актива. Для изучения влияния старения трансформаторов компания TEPCO вывела из эксплуатации 20 […] The post Старение трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Трансформаторы рассчитаны на ожидаемый срок службы 30 лет, хотя некоторые из них в Японии эксплуатируются уже более 50 лет. Необходимость замены трансформаторов может быть определена путем оценки индивидуальных условий, но для планирования долгосрочной программы замены трансформаторов необходимо определить ожидаемый срок службы актива. Для изучения влияния старения трансформаторов компания TEPCO вывела из эксплуатации 20 трансформаторов со сроком службы от 30 до 50 лет, чтобы оценить степень их износа в результате старения. В это исследование вошли следующие передающие и распределительные трансформаторы: — Девять передающих трансформаторов в диапазоне напряжений от 275 кВ до 500 кВ с мощностью от 200 МВА до 1000 МВА. Возраст этих трансформаторов варьировался от 27 до 52 лет. — Одиннадцать распределительных трансформаторов с первичным напряжением 66 кВ имели номиналы от 10 МВА до 20 МВА. Возраст этих трансформаторов варьировался от 13 лет до 50 лет. <img decoding="async" class="wp-image-3189 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-300x167.jpg" alt="" width="570" height="317" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-300x167.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-768x427.jpg 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-18x10.jpg 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-250x139.jpg 250w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-24x13.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-36x20.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-48x27.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo-600x333.jpg 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/tdworld_17226_jap25_901_promo.jpg 950w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" /> Влияние содержания воды. Для трансформаторных подстанций с низким коэффициентом нагрузки в процессе эксплуатации, согласно исследованию TEPCO, решающим фактором в определении срока службы трансформатора стало снижение силы прижима, приложенной к обмоткам, из-за усадки изоляции и влияния на механические возможности. Этот результат не был обусловлен снижением степени полимеризации (CП), как в настоящее время считают коммунальные службы. Однако повышение уровня СП может быть вызвано неполной сушкой в процессе производства и высоким содержанием остаточной воды в изоляционной бумаге. Такая ускоренная скорость снижения СП оказывает непосредственное влияние на срок службы трансформатора. Компания TEPCO исследовала СП обмоточной бумаги и изоляции из прессованного картона 20 трансформаторов, выведенных из эксплуатации, чтобы определить содержание воды и растворенного в масле газа. <img decoding="async" class="alignnone wp-image-3185" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-300x210.jpg" alt="" width="576" height="403" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-300x210.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-1024x716.jpg 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-768x537.jpg 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-18x12.jpg 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-215x150.jpg 215w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-24x17.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-36x25.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-48x34.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1-600x420.jpg 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig1-1_1.jpg 1144w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" /> Эти трансформаторы, спроектированные с консервантами в качестве превентивной меры для предотвращения деградации масла, в процессе эксплуатации подвергались нагрузке от 40 до 60 %. Скорость деградации трансформатора с высоким содержанием воды в обмоточной бумаге (от 1,5 до 3 %) выше, чем у трансформатора с низким содержанием воды в бумаге (менее 1,5 %). Если учесть, что расчетный срок службы трансформатора составляет 400 лет, то трансформаторы с высоким содержанием воды в бумаге имеют приблизительный срок службы 40 лет. Трансформаторы с низким содержанием воды в бумаге — 80 лет. Как правило, трансформаторы, изготовленные до 1980-х годов, имеют более высокое среднее содержание воды в бумажной изоляции, поскольку в то время условия сушки и допустимое содержание воды не были определены. Таким образом, в случае трансформатора с низким содержанием воды в бумажной изоляции уменьшение СП не является решающим фактором при определении срока службы трансформатора. Из изоляционного масла трансформатора можно получить несколько других измерений, включая содержание CO2 + CO и ацетона. Которые могут быть использованы для оценки СП. Для трансформаторов консервационного типа, которые являются стандартными для TEPCO, СП можно точно определить по CO2 + CO, поскольку наблюдается высокая корреляция между ДП и CO2 + CO. Сила зажима обмотки Концевая изоляция обмотки трансформатора состоит из прессованного картона и распорок, расположенных сверху и снизу обмотки, которые зажимаются металлическими фитингами. При усадке изоляции усилие зажима уменьшается. Усадку изоляции можно разделить на три стадии: 1. Первая — уплотнение целлюлозного волокна при попадании в зазор, вызванное процессом сушки и сжатия. 2. Затем следует вторая стадия пластического течения, когда волокна сминаются под действием давления теплового цикла. 3. Третья стадия — старение, вызывающее разрушение волокон в результате термической деструкции. Эти характеристики могут отличаться в зависимости от производителя трансформатора. Короткое замыкание <img decoding="async" class="alignnone wp-image-3187" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-300x225.jpg" alt="содержание влаги в трансформаторе" width="500" height="375" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-300x225.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-768x577.jpg 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-16x12.jpg 16w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-200x150.jpg 200w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-24x18.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-36x27.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-48x36.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3-600x450.jpg 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/www_tdworld_com_sites_tdworld.com_files_JAP25_901_fig3.jpg 999w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /> По мере уменьшения силы зажима, приложенной к обмотке, сила относительного смятия уменьшается в результате снижения осевой силы зажима во время короткого замыкания. Смятие происходило, когда начальная сила зажима составляла 100 %, а остаточная сила зажима уменьшалась примерно до 30 %. Сила зажима уменьшается со временем, и предполагается, что срок службы трансформатора составляет около 70-80 лет, хотя это зависит от коэффициента нагрузки, когда сила зажима — которая начинает влиять на силу машины — уменьшается на 30-40 % в условиях короткого замыкания. Исследование, проведенное TEPCO, подтвердило, что снижение силы зажима и объем выработки CO2 + CO коррелируют. Поэтому, если начальное усилие зажима может быть получено из результатов приемочных испытаний на производстве, можно количественно определить остаточное усилие зажима от CO2 + CO, поскольку образование CO2 + CO связано с процессом старения путем термической деградации. Исследование, проведенное коммунальными службами, показало, что первое усилие зажима для намотки было разным (1-3 Н/мм2) в зависимости от производителя. Оно также зависит от процесса сушки, продолжительности сушки и наличия дополнительных зажимов. Таким образом, корреляция между остаточным усилием зажима и CO2 + CO, образующимися в процессе эксплуатации, различна. Поэтому важно уточнить расчетное значение у производителя и проверить уменьшенное усилие зажима на заводе. Сейсмостойкость В спецификацию трансформаторов TEPCO включена необходимость обеспечения сейсмостойкости для противостояния землетрясениям, происходящим в Японии. Например, из-за землетрясения произошло значительное смещение обмотки трансформатора в 23-летнем трансформаторе 500 кВ, работающем с высоким коэффициентом нагрузки. Обмотка сдвинулась на 15 мм, увеличив зазор между высоковольтной и низковольтной обмотками. Кроме того, прокладки воздуховодов разрушились между прессованными плитами. Сейсмическое ускорение составило 890 галлов на уровне земли и 1720 галлов в центре тяжести трансформатора. Это превысило проектную спецификацию Японской ассоциации электриков в 500 гал, что эквивалентно 0,5 м/сек2 (1,64 фута/сек2). <img decoding="async" class="wp-image-3190 alignleft" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-300x209.png" alt="изменение от влаги в изоляции трансформатора" width="501" height="349" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-300x209.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-1024x713.png 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-768x535.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-18x12.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-216x150.png 216w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-24x17.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-36x25.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-48x33.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора-600x418.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/изменение-от-влаги-в-изоляции-трансформатора.png 1125w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" />Смещение витков обмотки трансформатора было отмечено и в других трансформаторах, разных производителей, расположенных на той же электростанции.<img decoding="async" class="wp-image-3195 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-300x215.png" alt="старение трансформаторов от колебательных нагрузок" width="504" height="361" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-300x215.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-768x551.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-18x12.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-209x150.png 209w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-24x17.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-36x26.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-48x34.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний-600x430.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/старение-трансформаторов-от-колебаний.png 929w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" /> В результате исследования, проведенного при выводе трансформатора из эксплуатации, усилие зажима снизилось примерно на 60 %, а смещение обмотки — на 40 %. Когда сила зажима уменьшается в результате термической деградации, смещение обмотки происходит даже при незначительном землетрясенииОценка смещения обмотки в результате землетрясений необходима в Японии, где землетрясения происходят часто.<img decoding="async" class="alignnone wp-image-3194" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-300x151.png" alt="сейсмическая резистивность трансформатора" width="715" height="360" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-300x151.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-1024x514.png 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-768x386.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-18x9.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-250x126.png 250w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-24x12.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-36x18.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-48x24.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора-600x301.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/сейсмическая-резистивность-трансформатора.png 1474w" sizes="(max-width: 715px) 100vw, 715px" /> Она также используется как средство для определения необходимости ремонта трансформаторов 60-500 кВ / 275 кВ, сейсмические перемещения которых на уровне земли были чрезвычайно велики в результате Великого восточно-японского землетрясения, произошедшего в 2011 году. TEPCO установила срок службы в 65 лет для трансформаторов сверхвысокого напряжения/ВН и 75 лет для распределительных трансформаторов, поскольку именно в эти периоды начинает снижаться сила зажима обмотокю. Что оказывает заметное влияние на механические характеристики. Однако, если срок службы трансформатора, подверженного быстрому снижению СП в результате высокого содержания воды в бумажной изоляции или если установлен риск выхода из строя, необходима преждевременная замена трансформатора. К списку статей The post Старение трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Истории о трансформаторах: от испытаний и анализа к техническому обслуживанию
"треугольник" и "звезда" трансформаторов
Измерения сопротивления обмоток в трансформаторах имеют фундаментальное значение для расчета составляющей потерь в проводниках l2R, расчета температуры обмоток в конце цикла температурных испытаний и в качестве диагностического инструмента для оценки возможных повреждений в полевых условиях. Трансформаторы подвержены вибрации. Проблемы или неисправности возникают из-за плохой конструкции, сборки, обращения, плохой окружающей среды, перегрузки или плохого обслуживания. […] The post Истории о трансформаторах: от испытаний и анализа к техническому обслуживанию appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Измерения сопротивления обмоток в трансформаторах имеют фундаментальное значение для расчета составляющей потерь в проводниках l2R, расчета температуры обмоток в конце цикла температурных испытаний и в качестве диагностического инструмента для оценки возможных повреждений в полевых условиях.<img decoding="async" class="wp-image-2490 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-300x200.png" alt="" width="423" height="282" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-300x200.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-1024x681.png 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-768x511.png 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-225x150.png 225w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-24x16.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-36x24.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-48x32.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c-600x399.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/F_435_2_09a_c.603e926a1dd2c.png 1440w" sizes="(max-width: 423px) 100vw, 423px" /> Трансформаторы подвержены вибрации. Проблемы или неисправности возникают из-за плохой конструкции, сборки, обращения, плохой окружающей среды, перегрузки или плохого обслуживания. Измерение сопротивления обмоток гарантирует, что соединения выполнены правильно, а измерения сопротивления показывают, что нет серьезных несоответствий или обрывов. Многие трансформаторы имеют встроенные ответвители. Эти ответвители позволяют увеличивать или уменьшать коэффициент трансформации на доли процента. При любом изменении коэффициента трансформации происходит механическое перемещение контакта из одного положения в другое. Эти переключения также следует проверять при испытании сопротивления обмотки. Независимо от конфигурации, звезда или треугольник, измерения обычно выполняются по фазе и сравниваются, чтобы определить, сопоставимы ли показания. Если все показания находятся в пределах одного процента друг от друга, значит, они приемлемы. Помните, что цель теста — проверить, нет ли грубых различий между обмотками и обрывов в соединениях. Тесты не предназначены для дублирования показаний изготовленного устройства, которое было протестировано на заводе в контролируемых условиях и, возможно, при других температурах. В данном руководстве по применению основное внимание уделяется использованию измерений сопротивления обмоток в диагностических целях. Схемы подключения трехфазных трансформаторов<img decoding="async" class=" wp-image-3168 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-219x300.png" alt="" width="379" height="519" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-219x300.png 219w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-9x12.png 9w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-110x150.png 110w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-18x24.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-26x36.png 26w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1-35x48.png 35w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Типичные-схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-1.png 584w" sizes="(max-width: 379px) 100vw, 379px" /> 2. Измерение сопротивления обмотки трансформатора 2.1 При установке При перемещении трансформатора существует значительный риск его повреждения. Это обусловлено типичной конструкцией трансформатора и используемыми видами транспорта. Повреждения также могут возникнуть при разгрузке и монтаже. Повреждения часто касаются токоведущих компонентов, таких как LTC, переключатель RA или разъем. Повреждение таких компонентов может привести к изменению сопротивления постоянного тока, измеренного через них. Поэтому рекомендуется измерять сопротивление постоянному току на всех отводах под нагрузкой и без нагрузки до подачи напряжения. Если трансформатор новый, испытание сопротивления также служит проверкой работы производителя. Результаты измерений при установке следует сохранить для дальнейшего использования. 2.2 Текущее (плановое) техническое обслуживание трансформатора Текущее техническое обслуживание проводится для проверки работоспособности и обеспечения надежности. Испытания проводятся для выявления зарождающихся проблем. Какие проблемы выявит проверка сопротивления? Альтернативные подключения 3-фазного трансформатора <img decoding="async" class=" wp-image-3169 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-226x300.png" alt="схемы подключения трехфазных трансформаторов" width="434" height="576" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-226x300.png 226w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-9x12.png 9w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-113x150.png 113w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-18x24.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-27x36.png 27w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-36x48.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов-600x797.png 600w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/схемы-подключения-трехфазных-трансформаторов.png 603w" sizes="(max-width: 434px) 100vw, 434px" /> 2.2.1 Переключатель с регулировкой коэффициента трансформации (переключатель с регулировкой коэффициента выключения) Контактное давление обычно достигается за счет использования пружин. Со временем усталость металла приводит к снижению контактного давления. Кислород и газы неисправности (если они есть) будут воздействовать на контактные поверхности Кроме того, нередки случаи механических повреждений, приводящих к плохому контактному давлению (например, неправильно отрегулированная тяга рукоятки переключателя может привести к повреждению переключателя при эксплуатации). Такие проблемы влияют на сопротивление постоянного тока, измеряемое через переключатель RA, и могут быть обнаружены. К списку статей The post Истории о трансформаторах: от испытаний и анализа к техническому обслуживанию appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Как самому намотать тороидальный трансформатор: пошаговый опыт + важные предупреждения
Введение Тороидальные трансформаторы — универсальные устройства, которые можно использовать в блоках питания, зарядных устройствах и преобразователях напряжения. Их самостоятельная намотка кажется простой задачей, но требует точности, знаний и соблюдения техники безопасности. В этой статье я поделюсь личным опытом создания трансформатора из «советского железа», а также объясню, почему в 90% случаев лучше доверить эту работу профессионалам. […] The post Как самому намотать тороидальный трансформатор: пошаговый опыт + важные предупреждения appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Введение Тороидальные трансформаторы — универсальные устройства, которые можно использовать в блоках питания, зарядных устройствах и преобразователях напряжения. Их самостоятельная намотка кажется простой задачей, но требует точности, знаний и соблюдения техники безопасности. В этой статье я поделюсь личным опытом создания трансформатора из «советского железа», а также объясню, почему в 90% случаев лучше доверить эту работу профессионалам. 1. Подготовка сердечника Что нужно: Сердечник от старого трансформатора (диаметр 8–10 см). Строительный скотч на бумажной основе.Шаги: Аккуратно обмотайте сердечник скотчем, чтобы изолировать его и предотвратить повреждение провода. Достаточно одного слоя — он надежно защитит обмотку. Совет: Если сердечник ржавый, зачистите его наждачкой и обработайте антикоррозийным составом. 2. Инструменты и материалы Провод: Подойдет эмалированный медный провод разной толщины (0.3–0.6 мм). Можно использовать обрезки. Челнок: Сделайте из пластиковой заготовки для удобства намотки. Термоусадочная трубка: Для изоляции соединений (не используйте изоленту — плавится!). Маркер и блокнот: Чтобы записывать количество витков и не запутаться. 3. Намотка первичной обмотки Цель: Получить сопротивление 18–30 Ом для предотвращения перегрева. Шаги: Закрепите начало провода на сердечнике с помощью скотча. Наматывайте провод равномерно, виток к витку. После каждого слоя изолируйте обмотку скотчем. Записывайте количество витков маркером на скотче. Мой опыт: Намотал 920 витков проводом ~0.5 мм. Сопротивление вышло 19 Ом — идеально! Важно: Если сопротивление меньше 18 Ом — добавьте витки. Проверяйте мультиметром: плохой контакт с эмалированным проводом исказит замеры. 4. Вторичная обмотка: расчет и намотка Как рассчитать витки: Намотайте 10 витков вторичной обмотки. Замерьте напряжение: у меня получилось 2.4 В. Формула: Количество витков на 1 Вольт = 10 / 2.4 ≈ 4.17. Пример: Для 10 В нужно: 10 В × 4.17 ≈ 42 витка. Для 24 В: 24 × 4.17 ≈ 100 витков. Мой выбор: Сделал две обмотки по 45 витков проводом 0.8 мм для гибкости применения (зарядное устройство или преобразователь). 5. Изоляция и сборка Каждый слой вторичной обмотки изолируйте скотчем. Места соединений проводов закрывайте термоусадкой. Закрепите концы обмоток на сердечнике скотчем. Почему термоусадка лучше изоленты: Не плавится при нагреве и обеспечивает надежный контакт. 6. Проверка и тестирование Подключите первичную обмотку к сети 220 В через предохранитель. Замерьте напряжение на вторичной обмотке: допускается отклонение ±10%. Проверьте нагрев: трансформатор должен оставаться холодным без нагрузки. Результат: Мой трансформатор работает тихо, не греется и выдает стабильные 10 В на каждой обмотке. 7. Советы из личного опыта Не бойтесь использовать разноцветные провода — это удобно для разделения обмоток. Делайте пометки маркером — если отвлечетесь, не придется пересчитывать витки. Проверяйте сопротивление первичной обмотки — это ключ к безопасности. Не экономьте на изоляции — один слой скотча между слоями защитит от замыканий. 8. Почему это опасно? Самодельные трансформаторы — это не только экономия, но и угрозы: 8.1. Удар током Напряжение 220 В смертельно опасно. Даже небольшая ошибка в изоляции или случайное касание оголенного провода может привести к трагедии. Советские сердечники часто имеют повреждения, которые сложно заметить (трещины, пробои). 8.2. Пожарная опасность Неправильный расчет мощности или сопротивления вызывает перегрев. Дешевые материалы (алюминиевый провод, некачественная изоляция) плавятся или замыкают. 8.3. Поломка оборудования Ошибки в количестве витков или коэффициенте трансформации приводят к скачкам напряжения. Подключенные устройства (телефоны, LED-ленты, электроника) могут сгореть. 8.4. Неточные измерения Без профессионального оборудования (LC-метр, осциллограф) невозможно точно оценить КПД, индуктивность или частотные характеристики. 8.5. Юридические последствия Самодельные трансформаторы не сертифицированы. Если из-за вашего устройства пострадает человек или имущество, вы понесете ответственность. 9. Когда точно стоит обратиться к специалистам? Профессиональная помощь нужна, если: Трансформатор будет использоваться в критических системах (медицинское оборудование, промышленные установки). Требуется высокая мощность (свыше 500 Вт). Ошибки здесь особенно опасны. Нет опыта в электротехнике. Даже просмотр 100 видео на YouTube не заменит знаний физики и электротехники. Время дороже денег. Намотка вручную занимает часы, а готовый трансформатор можно купить за 1–2 тыс. гривен. 10. Как выбрать надежного производителя трансформаторов? Гарантия — минимум 2 года на трансформаторы средней мощности. 2. Отзывы — ищите независимые мнения на форумах или в соцсетях. 3. Техподдержка — хорошие компании помогают с расчетами и подбором аналогов. 11. Заключение: Любители vs Профессионалы Самостоятельная намотка трансформатора — увлекательный эксперимент для энтузиастов, но даже мастера с опытом не застрахованы от ошибок. Если вам нужен трансформатор для ответственных задач, не рискуйте: Купите готовую модель — это сэкономит время и нервы. Закажите изготовление под заказ — многие мастерские предлагают услуги по индивидуальным параметрам. Продумайте альтернативы — импульсные блоки питания часто дешевле и безопаснее. Помните: Электричество не прощает халатности. Даже если очень хочется сделать все самому — десять раз подумайте, стоит ли результат возможных последствий. P.S. Если вы все же решились на эксперимент — работайте в присутствии напарника, держите под рукой огнетушитель и отключайте устройство от сети при любых признаках перегрева. [See image gallery at www.tor-trans.com.ua] The post Как самому намотать тороидальный трансформатор: пошаговый опыт + важные предупреждения appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Правила выбора тороидальных трансформаторов: ключевые аспекты
На какие какие характеристики трансформатора нужно обратить внимание при выборе. Выбор трансформатора – ответственная задача, от которой зависит надежность работы электрической сети и оборудования. При подборе устройства необходимо учитывать множество параметров, чтобы оно соответствовало техническим требованиям и условиям эксплуатации. В этой статье разберем ключевые характеристики трансформаторов, которые нужно учитывать при выборе. Основные параметры трансформатора 1. Мощность […] The post Правила выбора тороидальных трансформаторов: ключевые аспекты appeared first on Тороидальные трансформаторы.
На какие какие характеристики трансформатора нужно обратить внимание при выборе. Выбор трансформатора – ответственная задача, от которой зависит надежность работы электрической сети и оборудования. При подборе устройства необходимо учитывать множество параметров, чтобы оно соответствовало техническим требованиям и условиям эксплуатации. В этой статье разберем ключевые характеристики трансформаторов, которые нужно учитывать при выборе. Основные параметры трансформатора 1. Мощность трансформатора Мощность – один из главных параметров, обозначаемый в киловольт-амперах (кВА). Она должна соответствовать нагрузке, которую трансформатор будет обслуживать. Недостаточная мощность приведет к перегрузкам и перегреву, а избыточная – к ненужным затратам. Мощность трансформатора должна превышать суммарную мощность всех подключаемых устройств. Рассчитайте нагрузку по формуле: P=U×I×cos⁡ϕP=U×I×cosϕ Где cos⁡ϕ — коэффициент мощности (для активной нагрузки равен 1). Совет: Выбирайте модель с запасом мощности 20–30%, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы. <a class="ngg-fancybox" title="Трансформатор ОСМ_1" href="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/gallery/transformatory-osm/1_20131030_1322239921.jpg" rel="" data-image-id="13" data-src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/gallery/transformatory-osm/1_20131030_1322239921.jpg" data-thumbnail="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/gallery/transformatory-osm/thumbs/thumbs_1_20131030_1322239921.jpg" data-title="Трансформатор ОСМ_1" data-description="Трансформатор ОСМ_1"> 2. Напряжение первичной и вторичной обмотки Напряжение на входе и выходе должно соответствовать параметрам сети и подключаемого оборудования. Входное напряжение: Убедитесь, что трансформатор рассчитан на напряжение вашей сети (например, 220 В, 50 Гц). Выходное напряжение: Должно соответствовать требованиям нагрузки. Для точности проверьте паспортные данные подключаемых устройств. Важно: Некорректное напряжение может привести к поломке оборудования. 3. Максимальный ток нагрузки Рассчитайте ток вторичной обмотки: I=PхU ​ Выбирайте трансформатор, способный выдерживать пиковые токи без перегрева. Например, для аудиосистем учитывайте динамические нагрузки. 4. Коэффициент трансформации Этот параметр определяет, во сколько раз трансформатор изменяет напряжение. Например, если входное напряжение 10 000 В, а выходное 400 В, коэффициент трансформации будет 25:1. 5. Тип охлаждения Существует два основных типа охлаждения: Сухие трансформаторы – охлаждаются естественным путем (воздухом), применяются в помещениях с повышенными требованиями безопасности. Масляные трансформаторы – охлаждаются специальным диэлектрическим маслом, обладают лучшими показателями теплоотдачи и долговечности. 6. Класс изоляции Изоляция обмоток защищает трансформатор от коротких замыканий и пробоев. Чем выше класс изоляции, тем выше уровень безопасности и срок службы устройства. 7. КПД (Коэффициент полезного действия) Трансформаторы имеют КПД, обычно превышающий 95%. Однако потери все же существуют – это потери в сердечнике и в обмотках. Чем выше КПД, тем эффективнее работа трансформатора. 8. Габариты и масса Тороидальные трансформаторы компактнее броневых, но их размеры зависят от мощности: Маломощные модели (до 100 Вт) — диаметр 5–8 см. Мощные (свыше 500 Вт) — до 20 см в диаметре. Проверьте, поместится ли трансформатор в корпус устройства и выдержит ли плата его вес. 9. Степень защиты (IP-класс) Обозначает уровень защиты от пыли и влаги. Например, IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды, что важно для эксплуатации в сложных условиях. 10. Уровень шума В промышленных условиях шум может быть несущественным, но в жилых или офисных зонах важно выбирать малошумные модели. Дополнительные характеристики 11. Нагрузочная способность Некоторые трансформаторы могут кратковременно работать с перегрузками, что важно для оборудования с неравномерной нагрузкой. Это позволяет их удешевить . Т.к. трансформатор работающий под полной нагрузкой непродолжительное время может быть рассчитан на меньшую мощность. 12. Температурные условия эксплуатации Разные модели рассчитаны на работу в определенных температурных диапазонах, что особенно важно для суровых климатических условий. Также правильный расчёт и устройство охлаждения позволяет удешевить трансформатор. Трансформаторы могут оснащаться системами защиты от перегрева, короткого замыкания, перегрузок, что увеличивает срок службы оборудования. Заключение Выбор трансформатора зависит от множества параметров, и важно учитывать все характеристики, чтобы устройство соответствовало требованиям эксплуатации. Учитывая мощность, напряжение, тип охлаждения, КПД, изоляцию и другие факторы, можно подобрать надежное и эффективное оборудование, которое прослужит долгие годы без проблем. Если вам нужен качественный трансформатор, отвечающий всем требованиям, обращайтесь к профессионалам! [See image gallery at www.tor-trans.com.ua] The post Правила выбора тороидальных трансформаторов: ключевые аспекты appeared first on Тороидальные трансформаторы.
5 шагов перед покупкой однофазных электрических трансформаторов
Трансформатор — это незаменимое устройство для преобразования электрической энергии в полезную для бытовых и промышленных нужд. В основном он состоит из двух обмоток — первичной и вторичной, намотанных на тороидальный либо Ш-образный сердечник, и служит для понижения входящего напряжения в соответствии с вашими потребностями. Однофазные электрические трансформаторы получают энергию под высоким […] The post 5 шагов перед покупкой однофазных электрических трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Трансформатор — это незаменимое устройство для преобразования электрической энергии в полезную для бытовых и промышленных нужд. В основном он состоит из двух обмоток — первичной и вторичной, намотанных на тороидальный либо Ш-образный сердечник, и служит для понижения входящего напряжения в соответствии с вашими потребностями. <img decoding="async" class="wp-image-2537" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-300x300.jpg" alt=" применение и расположение трансформатора в устройстве" width="411" height="411" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-300x300.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-150x150.jpg 150w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-400x400.jpg 400w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-24x24.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-36x36.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-48x48.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока-100x100.jpg 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Трансформатор-источник-постоянного-тока.jpg 600w" sizes="(max-width: 411px) 100vw, 411px" /> Однофазные электрические трансформаторы получают энергию под высоким напряжением на первичной обмотке и отдают пониженную мощность однофазного переменного тока через вторичную обмотку. Магнитопровод изготавливается из электротехнической стали, состоит из соединенных между собой сингулярных слоев для уменьшения потерь энергии при трансформации. Обмотки электрически изолированы, но магнитно связаны через железный сердечник, который является проводником для передачи энергии. При прохождении электрического тока в первичной обмотке возникает магнитное поле, и во вторичной обмотке индуцируется напряжение. В этой статье я расскажу вам о 5 проверенных советах по выбору сухого однофазного электрического трансформатора в Украине. Перед этим я расскажу вам о преимуществах, которые вы получите, покупая однофазные трансформаторы. Каковы преимущества однофазного трансформатора? Поставляется с готовыми вводами-вывовадами, что упрощает и ускоряет установку Может быть легко транспортирован к месту назначения при низких затратах Идеально подходит для применения в ситуациях, когда требуется низкое напряжение Напряжение может быть легко понижено в соответствии с нагрузкой ваших бытовых приборов Эксплуатационные расходы ниже, чем у трехфазной распределительной сети Легкие, компактные и требуют меньше места для установки Распределительные устройства и шинные сборки могут быть легко установлены Легко монтируется и практически не требует настройки или ремонта Пять советов по покупке лучших электрических трансформаторов 1.Определите рабочее напряжение/фазу ваших устройств Однофазные разделительные трансформаторы нашли широкое применение в электронных и электрических устройствах, требующих низкого напряжения для работы. Однофазное или трехфазное входное напряжение понижается, чтобы соответствовать значению напряжения электронных устройств вашего дома. Если устройство работает на постоянном напряжении, на вторичной обмотке используется выпрямитель для преобразования переменного напряжения в постоянное. Чтобы выбрать лучший трансформатор, оптимально соответствующий вашим целям, изучите заводскую табличку и руководства по установке домашних устройств, чтобы оценить их требования к однофазному напряжению. В соответствии с этим следует принимать решение о покупке/заказе. 2.Определите первичное напряжение, которое будет подаваться на трансформатор. Чтобы выбрать оптимальный трансформатор, необходимо учитывать напряжение источника, поступающее от линии электропередач в вашем районе. Обычно входное напряжение составляет 220, 380 или 600 В однофазного переменного тока. Для понижения напряжения количество витков провода на первичной обмотке должно быть больше, чем на вторичной. Соотношение витков, т.е. количество витков на первичной обмотке пропорционально количеству витков на вторичной обмотке и входное напряжение будет ключевым фактором для этого. Как правило, вторичное напряжение, совместимое с вашими устройствами, составляет 120, 40, 36, 24, 12В или 220 В (разделительный трансформатор) переменного тока. <img decoding="async" class="alignnone wp-image-2050" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg" alt="трансформатор разделительный ОСМ" width="235" height="268" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-263x300.jpg 263w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-131x150.jpg 131w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-21x24.jpg 21w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-32x36.jpg 32w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA-42x48.jpg 42w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Transformer-OSM-1.0kVA.jpg 376w" sizes="(max-width: 235px) 100vw, 235px" /> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-2023" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-300x263.jpg" alt="автотрансформатор применение" width="268" height="235" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-300x263.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-171x150.jpg 171w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-24x21.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-36x32.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a-48x42.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/7461676788_928fb1377a.jpg 500w" sizes="(max-width: 268px) 100vw, 268px" /> <img decoding="async" class="alignnone wp-image-2027" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-300x300.jpg" alt="" width="242" height="242" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-300x300.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-150x150.jpg 150w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-400x400.jpg 400w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-24x24.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-36x36.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-48x48.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500-100x100.jpg 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/single-phase-variable-auto-transformer-variac-500x500.jpg 500w" sizes="(max-width: 242px) 100vw, 242px" /> 3. Узнайте рабочую частоту трансформатора Еще один рабочий аспект разделительных трансформаторов, который необходимо учитывать, — это частота напряжения источника. Измеряемая в циклах в секунду (герцах), она должна совпадать с рабочей частотой того оборудования, к которому вы собираетесь подводить питание. Обычная рабочая частота составляет 50 герц. Если частота скачет вверх или вниз от номинальной, потери в трансформаторе будут увеличиваться в виде потерь в сердечнике, изменения тока намагничивания, скин-эффекта проводника и т.д. Напряжение трансформатора прямо пропорционально частоте при заданной плотности потока. 4. Рассчитайте общую нагрузку, которую должен выдержать трансформатор ВА или вольт-ампер — это показатель электрической нагрузки, которую должен обеспечить трансформатор. Мощность, исходящая от вторичной обмотки, является нагрузкой и измеряется в ВА. Номинальная мощность однофазного трансформатора в кВА должна быть больше, чем общая нагрузка, которую выдерживает предохранитель вашей установки. Вы можете получить максимальную нагрузку, которую должен выдерживать трансформатор, комбинируя различные нагрузки отдельных приборов, таких как освещение, двигатели, обогреватели, кондиционеры, вентиляторы и т. д. Умножив напряжение, подаваемое на вторичную обмотку, на проходящий ток, вы можете рассчитать мощность в ВА на которую должен быть установлен трансформатор. Это поможет вам принять обоснованное решение при покупке однофазных трансформаторов. 5. Анализ тока, потребляемого от источника электроэнергии Вам необходимо знать ток, который трансформатор будет потреблять из электрической сети. Это важно для выбора автоматического выключателя, к которому будет подключен трансформатор. Выключатель должен иметь номинальный ток, эквивалентный трансформатору или превышающий его. Вы предотвратите его отключение, когда трансформатор будет задействован для нормальной работы. Потребляемый ток будет зависеть от напряжения основной электрической линии в вашем районе, к которой подключен трансформатор, а также от потребляемой мощности. В таблице технических характеристик трансформатора вы увидите его номинальную мощность. Если он рассчитан на 300 Вт и подключен к 220-вольтовой розетке, потребляемый ток составит 1,4 А (300/220). Таким образом, для бесперебойной работы автоматический выключатель должен иметь силу тока более 1,4 А. Но также надо иметь ввиду что при включении трансформатора ,надо учитывать помимо активной еще реактивную составляющую. Которая увеличивает ток в 2-5 раз,в зависимости от мощности трансформатора . Приведенные выше советы послужат вам подсказкой при покупке однофазного трансформатора. Сознательное решение поможет вам получить выгоду в долгосрочной перспективе без затрат на ремонт. К списку статей The post 5 шагов перед покупкой однофазных электрических трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Руководство по установке трансформаторов
Успешная работа трансформатора зависит от правильной установки, а также от хорошей конструкции и производства.Статьи о том, как выбрать трансформатор, основываясь на самых значимых критериях, мы публикуем постоянно на нашем сайте. В этой статье рассматриваются процедуры установки, которые следует учитывать, чтобы гарантировать правильную и безопасную работу трансформатора. В ней рассматриваются методы установки, которые являются общими для […] The post Руководство по установке трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Успешная работа трансформатора зависит от правильной установки, а также от хорошей конструкции и производства.Статьи о том, как выбрать трансформатор, основываясь на самых значимых критериях, мы публикуем постоянно на нашем сайте. В этой статье рассматриваются процедуры установки, которые следует учитывать, чтобы гарантировать правильную и безопасную работу трансформатора. В ней рассматриваются методы установки, которые являются общими для трансформаторов как сухого типа, так и с жидким охлаждением. При просмотре литературы о продукции трансформаторов вы, вероятно, обнаружите, что устройства одного производителя будут иметь отличия от устройств конкурента. Кроме того, у каждого производителя будут свои инструкции по установке и испытанию трансформаторов. Независимо от производителя, вы должны тщательно следовать этим инструкциям, чтобы обеспечить надлежащую безопасность персонала и оборудования.<img decoding="async" class=" wp-image-2741 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-300x142.jpg" alt="Испытание трансформатора" width="518" height="245" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-300x142.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-1024x483.jpg 1024w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-768x362.jpg 768w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-1536x725.jpg 1536w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-2048x966.jpg 2048w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-18x8.jpg 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-250x118.jpg 250w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-24x11.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-36x17.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-48x23.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/38-1-600x283.jpg 600w" sizes="(max-width: 518px) 100vw, 518px" /> Принимаем заказы на расчет,изготовление и монтаж трансформаторного оборудования однофазного и трехфазного мощностью до 200кВА В данном материале приведены дополнительные общие рекомендации по установке и испытанию трансформаторов разного типа для ввода в эксплуатацию. Внимание: Представленная здесь информация не заменяет инструкций производителя. Требования к приемочным испытаниям: Прежде чем планировать отправку трансформатора на место назначения, важно согласовать с производителем, какие приемочные испытания должны быть проведены. Каждое испытание имеет определенную цель, которая помогает определить пригодность трансформатора к эксплуатации. Некоторые из этих испытаний проводятся на заводе, в то время как другие испытания проводятся обычно после поставки. Два хороших справочника по требованиям к сухим трансформаторам — ANSI/IEEE C57.12.01-1989, IEEE Стандартные общие требования к сухим распределительным и силовым трансформаторам, включая трансформаторы с цельнолитой и/или смоляной изоляцией обмоток, в котором рассматриваются общие требования, и C57.12.91-1995, IEEE Испытательный кодекс для сухих распределительных и силовых трансформаторов, в котором рассматриваются испытания. (Большая часть информации в этих стандартах также может быть применена к трансформаторам с жидким заполнением). Небольшие трансформаторы, мощностью менее 400 кВА, обычно не подвергаются обширным испытаниям, поскольку они часто устанавливаются далеко внизу в энергосистеме; поэтому их важность не так велика по сравнению с более крупными устройствами. Кроме того, это вопрос стоимости. Расходы, связанные с испытаниями, составляют большую часть стоимости небольшого трансформатора по сравнению с расходами на испытания мощного трансформатора. Рекомендуется, чтобы все проводимые испытания соответствовали действующим стандартам ANSI/IEEE и NEMA. Однако если трансформатор изготовлен в соответствии со специальными требованиями, то рекомендуется провести дополнительные испытания, чтобы убедиться, что устройство работает в соответствии с требованиями. Иногда, когда испытания проводятся на заводе производителе, производитель также разрешает покупателю или его представителю, например, инженеру-консультанту, быть свидетелем испытаний. Стандартные испытания трансформатора, проводимые для каждого блока, включают следующее: — Коэффициент для соотношения напряжений; — Полярность для однофазных и 3-фазных блоков (поскольку однофазные трансформаторы иногда подключаются параллельно, а иногда и в 3-фазном блоке); — Cоотношение фаз для 3-фазных устройств (важно, когда два или более трансформаторов работают параллельно); — Ток возбуждения, который связан с КПД и определяет правильность конструкции сердечника; — Потери холостого хода в сердечнике , что также связано с КПД и правильностью конструкции сердечника; — Сопротивление, для расчета температуры обмотки и R составляющей потерь в обмотке (обычно не требуется для устройств класса 600 В); — Импеданс (через испытание на короткое замыкание), который предоставляет информацию, необходимую для определения размеров выключателя и/или предохранителя и номинала прерывания, а также для координации схем реле; — Потери нагрузки, что опять же напрямую связано с эффективностью трансформатора; -Регулирование, которое определяет падение напряжения при подаче нагрузки; и — Приложенные и наведенные потенциалы, которые проверяют диэлектрическую прочность. Существуют дополнительные испытания, которые могут быть применимы в зависимости от того, как и где будет использоваться трансформатор. Обычно дополнительные испытания означают увеличение стоимости трансформатора. Прежде чем указывать какие-либо дополнительные испытания, следует связаться с производителем и выяснить, какие практические данные он накопил в результате испытаний аналогов. Если эти данные можно использовать, то можно избежать дополнительных расходов на проведение испытаний без ущерба для качества трансформатора. К дополнительным испытаниям, которые можно провести, относятся следующие: -Импульсные (в местах, где распространены грозовые и коммутационные перенапряжения); — Звук (важно для применения в жилых и офисных помещениях и может быть использовано в качестве сравнения с будущими звуковыми испытаниями для выявления любых проблем с сердечником); — Повышение температуры катушек, что помогает гарантировать, что проектные пределы не будут превышены; — Корона для средневольтных (MV) и высоковольтных (HV) устройств, что помогает определить, правильно ли функционирует система изоляции; — сопротивление изоляции (испытание мегаомметром), которое определяет сухость изоляции и часто проводится после поставки, чтобы служить эталоном для сравнения с будущими показаниями; и — коэффициент мощности изоляции, который проводится при первоначальной установке и каждые несколько лет после этого, чтобы определить процесс старения изоляции. При планировании установки следует выбрать место, соответствующее всем нормам безопасности и не препятствующее нормальному перемещению персонала, оборудования и материалов. Место не должно подвергать трансформатор возможным повреждениям от кранов, грузовиков или движущегося оборудования. Другие соображения, касающиеся места установки, требуют более тщательного анализа. Фундаменты. Подготовка фундамента обычно включает оценку характеристик грунта и бетонные работы. Для трансформаторов мощностью 2000 кВА и выше, размещаемых на улице, может потребоваться исследование грунта. Глинистые почвы сжимаемы и могут вызвать проблемы, которые могут потребовать стабилизирующей обратной засыпки. Большинство грунтов способны выдержать опорное давление 2500 фунтов/кв. фут. Фундамент должен быть построен из армированного бетона с воздухововлекающими добавками, имеющего прочность на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней после заливки. Для трансформаторов с номинальной мощностью от 75 кВА до 500 кВА типичное бетонное основание имеет размеры 165 см на 195 см и толщину 25см с фасками на верхней части основания и подножками, отступающими на 50 см от каждого из концов длинных сторон. Для блоков мощностью от 500 кВА до 2500 кВА типичное бетонное основание будет иметь размеры 240см на 270см и толщину 25см со скошенными кромками на верхней части основания и фундаментом, расположенным на 50см ниже каждого из концов длинных сторон. Кроме того, во избежание проблем следует проконсультироваться с инженером-строителем для получения рекомендаций по вышеуказанным вопросам. Структурная поддержка. При размещении трансформатора внутри или на крыше здания необходимо учитывать возможности конструкции, поскольку трансформатор представляет собой концентрированную нагрузку. При строительстве новых зданий следует сотрудничать с инженерами-строителями, чтобы размещение трансформатора было включено в план здания. При установке трансформаторов в существующих зданиях может потребоваться анализ здания на предмет возможности поддержки конструкции, поскольку исходная информация о конструкции может быть недоступна. С конструктивной точки зрения, как правило, целесообразно размещать трансформатор как можно ближе к колонне. Это может потребовать компромисса в отношении длины проводов, идущих к трансформатору и/или от него. В сейсмических районах необходимо оценить устойчивость устройства к переворачиванию, независимо от того, размещено ли оно снаружи или в здании, поскольку трансформатор обычно имеет относительно высокий центр тяжести. Обычно требуется боковое крепление и/или дополнительное прочное крепление. Поэтому рекомендуется обратиться за консультацией по этому вопросу к инженеру, разбирающемуся в сейсмических опорах и соответствующих требованиях кодекса. Для упрощения монтажа следует запросить у производителя упрощенный чертеж трансформатора. Изучив общие монтажные и клеммные размеры, можно спланировать установку с упорядоченным расположением соединений. Кроме того, имея эту информацию, будет легче планировать обустройство площадки. Предварительный осмотр при получении трансформатора При получении трансформатора его следует осмотреть на предмет повреждений при транспортировке. Осмотр следует проводить до снятия трансформатора с железнодорожного вагона или грузовика, и если видны какие-либо повреждения или признаки грубого обращения, следует немедленно предъявить претензию перевозчику и уведомить производителя. После этого следует снять крышки или панели и провести внутренний осмотр на предмет повреждений или смещения деталей, ослабленных или нарушенных соединений, грязи или посторонних материалов, а также наличия воды или влаги. Если трансформатор перемещался или хранился до установки, этот осмотр следует повторить перед вводом трансформатора в эксплуатацию. Конструкция трансформаторов предусматривает возможность подъема, домкратирования и/или перекатывания. Эти возможности зависят от веса, размера и механической конфигурации устройства. Распределение веса следует изучить, осмотрев внутреннюю часть корпуса трансформатора сухого типа. Если необходимо, следует использовать опоры, чтобы корпус трансформатора не был раздавлен при подъеме устройства. Трансформаторы с корпусами, имеющими подъемные проушины, можно поднимать с помощью соответствующих строп или цепей. У более крупных агрегатов предусмотрены крепления для подъема за раму основания или за зажимы в верхней части сердечника. Убедитесь, что бригада такелажников имеет опыт подъема и перемещения тяжелого хрупкого оборудования. Для подъема с опорной рамы может потребоваться использование распорной планки, чтобы избежать повреждения панелей корпуса. При подъеме блоков с верхних зажимов сердечника иногда требуется снять верхнюю крышку или часть крышки. При перемещении трансформаторы следует держать в вертикальном положении. Не следует пытаться перемещать трансформатор в любом другом положении. Если это невозможно, сначала следует связаться с производителем, чтобы рассмотреть другие варианты. Соблюдайте осторожность при обращении с трансформатором во избежание повреждения оборудования и/или травмирования персонала. Если трансформатор нельзя поднять краном, его можно переместить на салазках или роликах. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить основание и не опрокинуть его. При использовании роликов на трансформаторах без конструктивного основания следует использовать салазки, чтобы распределить нагрузку на основание. Большие закрытые устройства с корпусами типа рамы основания можно поддомкрачивать, используя углы рамы основания. Трансформатор следует поддомкрачивать равномерно по всем четырем углам во избежание перекоса или опрокидывания. План по предотвращению загрязнений Разработайте процедуру инвентаризации всех инструментов, оборудования и любых других предметов, используемых при осмотре, сборке и испытании трансформатора. Для учета всех предметов следует использовать контрольный лист, а по завершении работы необходимо проверить, что эти предметы были должным образом учтены. Выполнение комутации Приступая к выполнению соединений между клеммами трансформатора и входящими и выходящими проводами, тщательно следуйте инструкциям, указанным на заводской табличке или на схеме соединений. Проверьте правильность расположения и плотность прилегания всех перемычек ответвлений. После первых 30 дней эксплуатации повторно затяните все болты крепления кабеля. Перед началом работ по подключению убедитесь, что приняты все меры безопасности. В случае необходимости следует принять меры для надлежащей поддержки входящих/выходящих соединительных кабелей, чтобы исключить механические нагрузки на вводы и соединения трансформатора. Такое напряжение может привести к растрескиванию втулки или разрушению соединения. Трансформаторы обычно проектируются и строятся так, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение с помощью медного или алюминиевого кабеля. На алюминиевые выводы на заводе обычно наносится защитное покрытие или состав, предотвращающий окисление поверхности. Не следует удалять это покрытие с клемм ответвлений и линий. Кроме того, при использовании алюминиевых проводников обработайте их защитным составом на клеммах, как указано производителем. Для некоторых видов оборудования требования к крутящему моменту могут отличаться от приведенных в ГОСТ. Это особенно верно, если для гаек/болтов используется бронза или материал другого типа. Чтобы избежать проблем, необходимо следовать инструкциям, предоставленным производителем трансформатора. Характеристики крутящего момента иногда указаны на аппаратуре. После приложения надлежащего момента затяжки следует подождать минуту или около того, а затем повторно затянуть все болты с указанным моментом. Следует использовать имеющиеся в продаже механические или компрессионные наконечники соответствующего размера. Эти наконечники должны крепиться к кабелям, как указано производителем наконечника или кабеля. Такие заделки можно приобрести у дистрибьюторов электрооборудования. Не устанавливайте шайбы между наконечниками и шиной заделки, так как это создаст дополнительное сопротивление и приведет к нагреву и возможному разрушению соединения. И наоборот, если соединяете алюминиевые наконечники с медной шиной-используйте алюмомедные шайбы.<img decoding="async" class="size-medium wp-image-2743 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-300x300.jpg" alt="соединение алюминий медь" width="300" height="300" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-300x300.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-12x12.jpg 12w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-150x150.jpg 150w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-400x400.jpg 400w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-24x24.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-36x36.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-48x48.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full-100x100.jpg 100w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/art_sham_full.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Некоторые производители трансформаторов рекомендуют определять размер кабеля исходя из значений амплитуды -125% от номинала по заводской табличке. При разговоре с инженерами-консультантами на эту тему мы выяснили, что они рекомендуют выбирать размер кабеля в соответствии с паспортной мощностью трансформатора. Решайте сами: дополнительная безопасность и дополнительные расходы или кабели обычного размера. Каким бы ни был выбор, номинал изоляции кабеля должен быть адекватным для данной установки. Прокладываемые кабели должны находиться как можно дальше от катушек и мест крепления. Контроль уровня шума При проверке трансформатора на уровень шума следует учитывать, что все трансформаторы, находящиеся под напряжением, издают слышимый шум. Хотя в трансформаторе нет движущихся частей, сердечник все же генерирует звук. В присутствии магнитного поля стальные листы сердечника удлиняются и сжимаются. Эти периодические механические движения создают звуковые колебания с основной частотой 120 Гц и гармониками, производными от этой основной частоты. Расположение трансформатора напрямую зависит от того, насколько заметным будет уровень его шума. Например, если трансформатор установлен в тихом помещении, то будет заметен определенный гул. Если трансформатор установлен среди другого оборудования, например -двигатели, насосы или компрессоры, гул останется незамеченным. В некоторых случаях требуется пониженный уровень шума, например, при установке большого агрегата в коммерческом здании, где рядом с ним работают люди. Иногда требуется установка какого-либо способа подавления шума. Это следует учитывать при планировании установки устройства. Часто расположение и способ размещения трансформатора имеют большое влияние на воспринимаемый звук, так же как и фактическое количество генерируемых децибел. Размещение устройства в конце длинной, узкой комнаты или в углу комнаты может вызвать эффект мегафона и усилить звук трансформатора. Если установить устройство на платформу, масса которой меньше массы трансформатора, то платформа будет служить резонатором, как корпус скрипки. Даже установка устройства на расстоянии, точно кратном длине волны 120 Гц, от твердой отражающей поверхности может усилить звуковые волны, в результате чего трансформатор будет казаться громче, чем он есть на самом деле. Следует учитывать эти соображения, а также использовать звукопоглощающие материалы на стенах (для низкочастотного звука) и виброизолирующие прокладки под устройством. Трансформатор рассчитан на минимальный уровень шума. Соединения первичных и вторичных выводов выполнены с помощью гибких разъемов, должны быть ослаблены все транзитные болты и транспортировочные скобы, чтобы устройство плавало на резиновых изоляционных прокладках и затянуты все крепления корпуса, чтобы панели не вибрировали. Некоторые производители в отрасли имеют обширные данные о звуках, издаваемых их трансформаторами, и обычно они могут достаточно точно определить уровень шума для конкретной конструкции. Однако следует учитывать, что трансформаторы, обслуживающие большие гармонические нагрузки, могут производить более высокий уровень шума. Существуют стандарты NEMA на звук трансформаторов, и в зависимости от номинальной мощности устройства, производимый им звук должен быть ниже определенного уровня децибел. Обычный уровень шума для трансформаторов с жидким заполнением составляет от 40 дБ до 60 дБ для устройств мощностью менее 500 кВА, около 65 дБ для устройств мощностью от 4000 кВА до 5000 кВА, 73 дБ для трансформаторов мощностью от 6000 кВА до 7500 кВА и 76 дБ для устройств мощностью от 8000 кВА до 10000 кВА. У трансформаторов сухого типа уровни шума несколько выше. Уровни шума, связанные с определенными номиналами мощностей, зависят от типа трансформатора и производителя. Убедитесь, что трансформатор заземлен Заземление необходимо для снятия статического заряда, который может накапливаться, а также для защиты от случайного контакта обмоток трансформатора с сердечником или корпусом (или баком для мокрых типов). Перед подачей напряжения на трансформатор необходимо убедиться, что бак для трансформаторов мокрого типа или корпус и сердечник в сборе для трансформаторов сухого типа надежно и адекватно заземлены. Трансформатор следует заземлить и проверить заземление нейтрали в соответствии с ГОСТ Обратите внимание, что у трансформаторов среднего напряжения вторичная нейтраль иногда заземляется через сопротивление. Окончательная проверка и испытания После размещения трансформатора на постоянной площадке необходимо провести тщательную окончательную проверку, прежде чем завершать монтаж и подавать напряжение на устройство. Перед подачей напряжения очень важно предупредить весь персонал, устанавливающий трансформатор, о том, что внутри корпуса трансформатора, а также во всех точках подключения будет присутствовать смертельное напряжение. Монтаж проводов должен выполняться только персоналом, имеющим квалификацию и опыт работы с высоковольтным оборудованием. Персонал должен быть проинструктирован о том, что в случае необходимости проведения каких-либо работ по обслуживанию устройства, линии, питающие трансформатор, должны быть открыты и на них должны быть наложены соответствующие предохранительные замки и бирки. Необходимо провести тщательный осмотр, чтобы убедиться, что все электрические соединения были выполнены правильно и что между обмотками низкого и высокого напряжения существует правильное соотношение. Для этого испытания необходимо подать низкое напряжение (240 В или 480 В) на высоковольтную обмотку и измерить мощность на низковольтной обмотке. Однако для низковольтных трансформаторов (600 В и ниже) это нецелесообразно. В этом случае для измерения коэффициента трансформации следует использовать индикатор коэффициента трансформации. Любые цепи управления, если таковые имеются, должны быть проверены, чтобы убедиться, что они работают правильно. К ним относится работа вентиляторов, двигателей, тепловых реле и других вспомогательных устройств. Правильное вращение вентиляторов должно быть проверено визуально, а также путем проверки индикаторных лампочек, если они установлены. Также следует организовать одноминутную проверку сопротивления изоляции цепей управления напряжением 1200 В. Но будьте осторожны: Прежде чем подавать такое напряжение, сверьтесь с инструкциями производителя. Некоторые микропроцессорные электронные устройства могут не выдержать такого напряжения. В соответствии со стандартами трансформаторы поставляются с высоковольтными и низковольтными обмотками, подключенными к наибольшему номинальному напряжению (за исключением трансформаторов, имеющих отводы выше номинального напряжения, в этом случае они поставляются подключенными к номинальному напряжению). Необходимо сверить внутренние соединения со схемой на заводской табличке, чтобы убедиться, что они подходят для данного применения. Также следует проверить настройку ответвителя на соответствующее напряжение. Все обмотки должны быть проверены на целостность. Следует организовать проверку сопротивления изоляции, чтобы убедиться, что ни одна обмотка не заземлена. Проведение такого испытания будет полезно для будущих сравнительных целей, а также для определения пригодности трансформатора для включения в сеть или проведения испытания высоким потенциалом. Важно, чтобы вы имели представление о гарантии производителя. Ряд производителей требуют, чтобы испытания сопротивления изоляции были успешно завершены до ввода трансформатора в эксплуатацию, чтобы гарантия была действительной. Некоторые производители требуют, чтобы показания мегомметра и дата подачи напряжения были отправлены им в течение определенного времени после ввода трансформатора в эксплуатацию, чтобы гарантия была действительной. Испытание сопротивления изоляции должно проводиться непосредственно перед подачей напряжения на трансформатор или началом диэлектрических испытаний. При параллельной работе трансформаторов необходимо соблюдать осторожность. При установке трансформаторов для параллельной работы их номинальные напряжения, импедансы и коэффициенты трансформации в идеале должны быть одинаковыми, а их фазовые соотношения идентичными. Если эти параметры отличаются, то в контуре цепи между этими устройствами будет существовать циркуляционный ток. Разница в импедансе не должна превышать 7,5%. Чем больше разница в этих параметрах, тем больше величина циркулирующего тока. При выборе трансформатора для параллельной работы с существующими устройствами все эти параметры следует обсудить с производителем трансформатора. Подача нагрузки Перед включением 3-фазного трансформатора в сеть необходимо провести контроль напряжений и токов на стороне низкого напряжения. Затем, не подключая нагрузку, подайте напряжение на трансформатор. Значение напряжений (линия-земля и линия-линия) должна быть очень похожей. Если это не так, обесточьте трансформатор и свяжитесь с производителем, прежде чем продолжать работу. Затем подключите нагрузку и включите трансформатор. Наблюдая за напряжением и током, постепенно увеличивайте нагрузку ступенчатым или постепенным способом до достижения полной нагрузки. Если вы не можете постепенно увеличивать нагрузку, то можно применить полную нагрузку. Напряжение и ток должны изменяться одинаково. Если этого не происходит, обесточьте трансформатор и свяжитесь с производителем. Максимальная непрерывная нагрузка, которую может выдержать трансформатор, указана на его заводской табличке. Однако специально разработанное устройство может иметь специфические возможности нагрузки, не указанные на заводской табличке. Если у вас есть сомнения относительно нагрузочной способности устройства, свяжитесь с производителем. <img decoding="async" class="size-medium wp-image-2747 aligncenter" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-300x225.jpg" alt="испытание трансформатора" width="300" height="225" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-300x225.jpg 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-16x12.jpg 16w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-200x150.jpg 200w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-24x18.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-36x27.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure-48x36.jpg 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/power-transformer-procedure.jpg 448w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> Регулировка для правильной настройки выводов. После установки необходимо проверить выходное напряжение трансформатора. Это следует делать в безопасном месте рядом с нагрузкой или на ней. Никогда не пытайтесь проверить выходное напряжение на трансформаторе. Внутри корпуса трансформатора будет присутствовать опасное высокое напряжение. При смене ответвлений необходимо выполнить одинаковые изменения для всех фаз. Обратитесь к заводской табличке трансформатора для получения информации о том, какой ответвитель должен использоваться для коррекции сверхвысокого или сверхнизкого входящего сетевого напряжения. Такая же корректировка должна быть выполнена для компенсации падения напряжения на выходе из-за длинных кабелей. Если напряжение на стороне нагрузки низкое, для повышения напряжения нагрузки следует использовать ответвления ниже 100% сетевого напряжения. Если напряжение на стороне нагрузки высокое, для понижения напряжения нагрузки следует использовать ответвления выше 100% сетевого напряжения. Оставляйте комментарии и ваши замечания. В ближайшее время выйдет продолжение статьи. К списку статей The post Руководство по установке трансформаторов appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Использование тороидальных трансформаторов в медицинских устройствах
Тороидальные трансформаторы идеально подходят для электрической изоляции в медицинском оборудовании, поскольку они компактны, при необходимости могут быть полностью герметизированы и имеют низкие поля рассеяния, что снижает вероятность возникновения электромагнитных помех. Изоляция означает физическое и электрическое разделение двух частей цепи, которые могут взаимодействовать. Изоляция достигается за счет использования электромагнитного поля между двумя цепями. Чтобы изоляция была […] The post Использование тороидальных трансформаторов в медицинских устройствах appeared first on Тороидальные трансформаторы.
Тороидальные трансформаторы идеально подходят для электрической изоляции в медицинском оборудовании, поскольку они компактны, при необходимости могут быть полностью герметизированы и имеют низкие поля рассеяния, что снижает вероятность возникновения электромагнитных помех. Изоляция означает физическое и электрическое разделение двух частей цепи, которые могут взаимодействовать. Изоляция достигается за счет использования электромагнитного поля между двумя цепями. Чтобы изоляция была надежной для использования в медицинском оборудовании, должны выполняться два правила: высоко интегрированные изоляционные компоненты и безопасный изоляционный барьер. Например, изолятором может быть кусок пластика, зазор в печатной плате или воздушный зазор. Три наиболее часто используемых метода изоляции — это оптопары (свет), трансформаторы (магнитный поток) и емкостные соединители (электрическое поле). Изоляция обеспечивает несколько преимуществ безопасности в медицинском оборудовании: Она разрывает контуры заземления Улучшает отклонение напряжения синфазного тока Она позволяет двум частям цепи находиться на разных уровнях напряжения, что означает, что одна сторона может быть безопасной, в то время как другая находится на опасном уровне напряжения.В рамках данного обсуждения мы сосредоточимся на использовании трансформаторов в качестве метода электрической изоляции медицинского оборудования. Обзор трансформаторов Трансформатор — это электрическое устройство, передающее энергию между двумя или более контурами посредством электромагнитной индукции. Обычно трансформаторы используются для повышения или понижения напряжения переменного тока в электроэнергетике. Это достигается путем пропускания переменного тока через первичную обмотку для создания магнитного потока в сердечнике трансформатора. Этот поток затем индуцирует напряжение во вторичной обмотке трансформатора. В зависимости от соотношения первичной и вторичной обмоток выходное напряжение трансформатора может быть увеличено или уменьшено. Для большинства трансформаторов, предназначенных для использования в домах и офисах, используется один из двух типов трансформаторов: наборной сердечник Ш-образный (EI )или тороидальный сердечник. <img decoding="async" class="wp-image-2717" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-300x210.png" alt="Медицинский трансформатор" width="480" height="337" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-300x210.png 300w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-18x12.png 18w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-215x150.png 215w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-24x17.png 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-36x25.png 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers-48x34.png 48w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ei-toroidal-transformers.png 572w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> Конструкция трансформатора Ш-образной конструкции В конструкции E-I соответствующие компоненты «E» и «I» штампуются из листов тонкой зернистой электротехнической стали, которые затем складываются в стопку для создания сердечника. Первичная и вторичная обмотки наматываются на шпули. Несколько шпулей помещаются на шпиндели и вращаются для наложения обмоток. Этот метод использования шпули позволяет автоматизировать процесс, что сокращает время изготовления, а также обеспечивает изоляцию между обмотками и сердечником. Ламинаты сердечника EI укладываются внутрь шпули для замыкания магнитопровода трансформатора. Конструкция тороидального трансформатора Тороидальный сердечник изготавливается из непрерывной полосы кремниевой стали, которая наматывается подобно тугой часовой пружине. Концы прихватываются небольшими точечными сварными швами, чтобы предотвратить разматывание намотанной стали. Сердечник изолируется эпоксидным покрытием или набором колпачков или несколькими витками изоляционной пленки. Обмотки трансформатора накладываются непосредственно на сам сердечник. Для изоляции обмоток требуется дополнительная изоляция. Поскольку обмотки должны быть намотаны через центральное отверстие сердечника. А сам сердечник является цельным, шпули не могут быть использованы в тороидальных трансформаторах. Это делает производство тороидальных трансформаторов более трудоемким. Если тороидальные трансформаторы более трудоемки и не поддаются автоматизации, почему они используются? Ответ кроется в производительности. Непрерывная полоса стали, используемая в сердечнике, позволяет трансформатору быть меньше, легче, эффективнее и тише, чем EI-ламинат. Эти качества очень желательны для медицинского электрооборудования (и многих других применений) и оправдывают дополнительные расходы. Таким образом: Тороидальные трансформаторы идеально подходят для электрической изоляции медицинского оборудования, поскольку они компактны и при необходимости могут быть полностью герметизированы. Они также имеют низкий уровень паразитных полей и поэтому менее склонны вызывать излучаемые электромагнитные помехи .<img decoding="async" class="alignnone wp-image-591" src="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer.jpg" alt="намотка автотрансформатора" width="346" height="304" srcset="https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer.jpg 250w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer-170x150.jpg 170w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer-24x21.jpg 24w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer-36x32.jpg 36w, https://www.tor-trans.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autotransformer-48x42.jpg 48w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /> Конструкция изоляционного трансформатора медицинского класса Разделительные трансформаторы медицинского класса предназначены для изоляции пациента и оператора от поражения электрическим током и защиты оборудования от скачков напряжения или неисправных компонентов. Для обеспечения безопасности пациента в больницах все диагностическое или терапевтическое медицинское оборудование (медицинские электроприборы и немедицинские электроприборы в окружении пациента и зонах медицинского назначения) должно быть полностью изолировано от линии питания с помощью усиленной изоляции. Полную безопасность пациента/оператора обеспечивают изолирующие трансформаторы медицинского класса с очень низким током утечки (IEC 60601-1 медицинское электрооборудование). Трансформаторы медицинского класса предназначены для изоляции пациента и оператора от поражения электрическим током и для защиты оборудования от скачков напряжения или неисправных компонентов. Трансформаторы медицинского класса также строго соответствуют следующим требованиям: Максимальные значения тока утечки на землю, пациента или корпус; Соответствие гармонизированному стандарту IEC 60601; Минимальные значения утечки и воздушного зазора; работа при повышенных температурах и нагрузках; The post Использование тороидальных трансформаторов в медицинских устройствах appeared first on Тороидальные трансформаторы.